der Schles. Gesellschaft f. vaterl. Cultur. 277 



werden musste, um eine dauernde Infection der Luft durch Leuchtgas. 

 Dr. Schmeidler requirirte einige Arbeiter der Gasanstalt und es wurde 

 bald festgestellt, dass das Gasrohr, das von der Strassenlaterne nach dem 

 Hause führt, in der Mitte zerbrochen war. Die Bruchstelle war (das 

 Trottoir ist dort besonders breit) etwa 4*/ 2 Meter vom Hause entfernt. 

 In Folge des Zusammentreffens besonderer Umstände hatte das aus- 

 strömende Gas seinen Weg bis unter das Parterrezimmer genommen und 

 sich aufsteigend in diesem verbreitet. Eine Explosion war nicht erfolgt, 

 da der Procentsatz in der Mischung zwischen Leuchtgas und atmo- 

 sphärischer Luft, bei der das Leuchtgas allein explosionsfähig, nicht er- 

 reicht worden. Dass ein Gasgeruch nicht wahrnehmbar gewesen, bleibt 

 eigenthümlich, da derselbe schon bei einem Verhältniss von Leuchtgas 

 und atmosphärischer Luft von 1 : 1000 empfunden wird. Dieser mangelnde 

 Geruch lässt sich vielleicht durch eine besondere Filtration des aus- 

 strömenden Gases erklären. Verursacht wurde der Rohrbruch durch die 

 bei der Verlegung des Wasserspülrohrs stattgefundene Bodenauflockerung. 

 Nach den Mittheilungen des Gasanstaltsdirectors Troschel und des Be- 

 triebsinspectors des Wasserwerks Biega lässt es sich bei der grössten 

 Sorgfalt nicht vermeiden, dass bei Bodenaufgrabungen die untere Boden- 

 schicht lockerer bleibt. Dabei ist jederzeit in Folge des Druckes der 

 oberen Schichten mit dem darüber gelegten Pflaster und der durch den 

 Verkehr stattfindenden Belastung derselben die Gefahr vorhanden, dass 

 die in den lockeren Schichten liegenden Gasröhren sich biegen, einge- 

 knickt und eventuell zerbrochen werden. 



Der Referent theilt der Versammlung das erschöpfende und gründ- 

 liche Gutachten des Gasanstaltsdirector Troschel über den in Rede 

 stehenden Fall mit. Derselbe constatirt, dass der Fall, wie er sich 

 Klosterstrasse 14 zugetragen, zu den Seltenheiten gehöre und giebt über 

 verschiedene andere gastechnische Fragen interessante Notizen. Nachdem 

 der Referent eine kurze Umschau über die einschlägige Literatur gehalten, 

 die Abhandlungen Pettenkofers und des Sanitäts - Rath Dr. Jacobi 

 über Leuchtgasvergiftung erwähnt, gedenkt er eines ähnlichen Vorfalls, 

 der sich ebenfalls auf der Klosterstrasse in dem Hause Nr. §4 zugetragen. 

 Auch in dem Grundstück Nr. 16 der Klosterstrasse sollen Erkrankungen 

 in Folge einer ebenfalls durch Röhrenbruch veranlassten Gasausströmung 

 constatirt worden sein. 



Dr. Asch, welcher die vier Klosterstrasse 16 erkrankten Personen 

 behandelt, giebt nähere Auskunft über die von ihm gemachten Erfahrungen. 

 Die Ausströmung des Gases erfolgte dort aus eiuem undichten Gasometer, 

 sie war nicht stark genug, um Knallgas zu erzeugen, andererseits aber 

 ausreichend intensiv, um nachtheilig auf die Gesundheit zu wirken. Die 

 Symptome, welche Dr. Asch an den Kranken beobachtete, waren im 

 Allgemeinen die der Kohlenoxydgas- Vergiftung; hinterher trat, und dies 



