der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 287 



conductoren bieten müsse. Bis auf die Meinung, dass es auf die Ober- 

 fläche des Blitzableiters und nicht, wie wir jetzt sagen würden, auf 

 dessen Querschnitt ankommt, sind die Grundsätze von Jungnitz durchaus 

 richtig und ihre Befolgung liefert in den allermeisten Fällen wirksame 

 Abieiter. In der That hat sich auch der von J. angelegte, im Wesent- 

 lichen noch jetzt bestehende Blitzableiter durch eine lange Reihe von 

 Jahren bewährt. Es sind im Ganzen 5 Auffangstangen vorhanden, und 

 zwar je eine am westlichen, östlichen und südlichen Giebel, eine 4. am 

 Vereinigungspunkte des südlichen Flügels mit dem Hauptgebäude und 

 die 5. zwischen der letzteren und dem Observatorium. Dazu kommt 

 noch die auf dem Thurme des Observatoriums angebrachte Spitze. Alle 

 diese Auffangstangen stehen durch eine zusammenhängende Firstleitung 

 von 2 / 3 zölligem □ Eisen in Verbindung und es führen im Ganzen vier 

 Ableitungen aus 3 / 4 zölligem Eisen von denselben in das Erdreich. Zwei 

 derselben liegen zu beiden Seiten des Observatoriums, eine dritte am 

 östlichen Giebel und eine vierte geht längs der östlichen Kehlrinne 

 zwischen dem Hauptgebäude und dem südlichen Flügel zur Erde, also 

 an einer Stelle, in deren Nähe die hauptsächlichsten Wirkungen des 

 Blitzschlages vom 16. August 1804 stattfanden. Die einzelnen, circa 

 16 Fuss langen Stangen der Leitung wurden durch Falzung und Ver- 

 schraubung sehr fest mit einander verbunden. 



Bezüglich der Beschaffenheit des unterirdischen Theiles des Blitz- 

 ableiters hatte Jungnitz die vollkommen richtige eigene Meinung, dass 

 man hier auf einen möglichst innigen Anschluss des Blitzableiters an 

 das feuchte Erdinnere bedacht sein müsse. Leider war damals die 

 gegenteilige irrige Meinung verbreitet, dass man den Abieiter nur 

 gerade bis ins Erdreich zu führen habe, da man sich bei längerer unter- 

 irdischer Leitung Explosionen aussetze. Jungnitz widerlegt des Längeren 

 diesen Irrthum, beschränkte sich aber in der Ausführung des Abieiters 

 darauf, die Stangen ohne Endplatten einige Fuss tief theils in feuchtem 

 Erdreich, theils in einem Abflusscanal endigen zu lassen. 



Nach dem Stande unserer gegenwärtigen Kenntnisse ist nun auf den 

 möglichst guten, grossflächigen und widerstandslosen An- 

 schluss des Abieiters an die feuchten Erdmassen ein be- 

 sonderer Werth zu legen. Der Blitz nimmt seinen Weg von der 

 Wolke aus gerechnet zu den höchsten leitenden Punkten des Gebäudes 

 und folgt von hier aus demjenigen Wege, auf welchem er bis zu seiner 

 Ausbreitung in den grossen Leitermassen der Erde den geringsten 

 Widerstand findet. Die oberirdische, aus starken Metallstangen oder 

 Drähten bestehende Leitung hat einen verschwindend kleinen, nur Bruch- 

 theile eines Ohm betragenden Widerstand- dagegen findet ein sehr viel 

 beträchtlicherer Widerstand am unterirdischen Ende der Leitung statt. 



