288 Jahres-Bericht 



Dieser sogenannte Ausbreitungswiderstand kann bei sehr grossen im 

 Grundwasser liegenden Platten allenfalls bis auf einige Ohm reducirt 

 werden. Er wächst aber sehr schnell bis auf Hunderte und Tausende 

 von Ohm, wenn das Ende der Leitung geringe Oberfläche hat und im 

 trockenen Boden liegt. In letzterem Falle kann zwar ein Blitzableiter 

 auch noch seinen Zweck erfüllen, wie das zahlreiche Beispiele zeigen, 

 jedoch nur unter der Bedingung, dass das betreffende Gebäude an keiner 

 anderen Stelle in besserer leitender Verbindung mit den Leitermassen 

 des Erdreiches steht. Diese besseren Verbindungen würden nämlich 

 dann ein Abspringen des Blitzes oder eine sog. Seitenentladung bewirken, 

 welche im Stande ist, alle Zerstörung des Blitzes anzurichten. 



So lange die Gebäude im Wesentlichen aus Stein und Holz und auf 

 trockenem Boden gebaut waren, ist selten einmal Veranlassung zu einer 

 Seitenentladung des Blitzes vorhanden und der einfache Franklin'sche 

 Apparat, der nur gerade bis ins Erdreich geführt war, leistete für die 

 überwiegende Mehrzahl von Fällen ausreichenden Schutz. Die modernen 

 Constructionsarten der Häuser mit der häufigeren Anwendung von Me- 

 tallen, vorzugsweise aber die Gas- und Wasserleitungen, haben darin 

 eine Aenderung gebracht. Diese metallischen Adern stehen einerseits 

 durch ihre ungeheuere Verästelung in der ganzen Stadt in ausgezeichneter 

 und beinahe widerstandsloser Verbindung mit dem Erdreich, andererseits 

 ragen sie bis in die höchsten Stockwerke der Gebäude hinein und liegen 

 vielfach in nächster Nähe des Blitzableiters. Es ist daher leicht be- 

 greiflich, dass eine Seitenentladung von dem Blitzableiter auf jene Gas- 

 oder Wasserleitung stattfinden kann. Dabei tritt gleichzeitig für die 

 Gasleitung die Gefahr ein, dass der in feurigem Strahl erfolgende Ueber- 

 schlag die Röhren zerschmelzen und das Gas entzünden kann. 



Kehren wir nach diesen Bemerkungen zum Universitäts-Gebäude 

 zurück. Dasselbe war in dem Anfange der 50er Jahre mit Gasleitung 

 versehen und im Jahre 1874 wurde Wasserleitung in dasselbe gelegt. 

 Hierdurch war die Blitzableitung, welche trotz ihrer nach jetzigen Vor- 

 schriften äusserst mangelhaften Erdleitung allenfalls genügt haben mochte, 

 offenbar nicht mehr ausreichend. Das kleine Mittags - Gewitter vom 

 3. Juli 1885, mit seinem einzigen die Universität treffenden Schlage um 

 1 1 / 2 Uhr lieferte hierfür den Beweis. Es erfolgte ein Ueberschlag von 

 der mit dem Blitzableiter metallisch zusammenhängenden Dachrinne an 

 der Flussseite des Gebäudes durch die 96 cm starke Mauer hindurch 

 bis zu einem im Innern an der Mauer befindlichen Zweige der Wasser- 

 leitung in dem Arbeitszimmer des Herrn Professor Schneider. Der 

 Letztere befand sich in nächster Nähe, wurde aber glücklicherweise nur 

 durch die heftige Detonation und den über das ganze Zimmer ge- 

 schleuderten Kalk des Wnndputzes erschreckt. Dass die Entladung 



