PELIGROS DE LAS CORRIENTES ALTERNAS INDUSTRIALES lo 



(lucción del alternador (ó del transformador) con respecto al cual des- 

 preciaremos la autoinducción de los cables. 



El defecto F ha creado dos circuitos L,FC 2 L, y L,FC 3 L, en cada uno 

 de los críales la autoinducción de dos fases del alternador está en serie 

 con la capacidad de un cable con respecto á la tierra. Como esta capa- 

 cidad, es muy superior á la que existe entre dos conductores, hay 

 posibilidad de resonancia ; aun si no se produce resonancia perfecta, 



F 



//////////,,,, 



¿L_ 



UlllllH.IIIH 



m 



se originarán sobretensiones tanto más elevadas que el punto atierra 

 sea más cerca del alternador, es decir, cuanto menor la resistencia 

 interpuesta. 



Sucede también á veces que en lugar de una tierra franca y perma- 

 nente, aparecen tierras intermitentes, es decir que se forman y rom- 

 pen alternativamente. Habrá en este caso chispas ó arcos intermiten- 

 tes que provocarán en el conductor oscilaciones de tensión y de 

 corriente, y se ha visto casos en que hubieron descargas convectivas 

 ó rupturas del aislamiento (1). 



(1) I. van Dam, Leu surtenaions dun* les diatributions (l'étergie éieetrique. 1913. 



