PELIGROS DE LAS CORRIENTES ALTERNAS INDUSTRIALES 79 



Defectos en la colocación de esta red secundaria, y todavía más 

 en la parte de los ramales caseros antes de los contadores, y por 

 consiguiente no registrados por dichos aparatos han de ser algo fre- 

 cuentes y contribuyen por su buena parte á las oscilaciones de ten- 

 sión más ó menos fuertes que percibimos más en las horas de carga 

 mayor. 



Sin embargo, las causas principales, á mi juicio, de sobretensiones 

 peligrosas y de accidentes originadas por ellas, derivan de las instala- 

 ciones interiores. 



El profesor Drago señala un caso de accidente mortal que estudió 

 por encargo de la autoridad judicial. Se trataba de establecer la can- 

 sa de muerte de un jovencito fulminado al poner el dedo en el inte- 

 rior de un porta lámpara. « De mis rebuscas, dice el profesor Drago, 

 resulta que el desgraciado, parado con pies descalzos sufrió la elec- 

 trocución con una tensión de cerca de 290 volt como ya lo he refe- 

 rido. Medidas de resistencias hechas por mí sobre muchos individuos 

 me indicaron cifras no menores á 4000 ohm que la corriente debía 

 atravesar al pasar de la tierra al cuerpo humano y de allí á la lámpa- 

 ra. La impedancia de la línea entre las dos fases medida con el voltí- 

 metro y amperímetro y tensión del sistema trifásico era de 60 ohm, 

 mientras por la resistencia de la tierra en el sitio del siniestro he ob- 

 tenido 45 ohm como valor mediano... Pero para encontrar la causa de 

 la sobredicha diferencia de potencial anormal capaz de producir la 

 electrocución entre fase y tierra, fué necesario instituir una serie de 

 largas y penosas investigaciones para localizar el punto donde un 

 hilo de línea hubiera sido puesto á tierra y por cual motivo. Los re- 

 sultados demostraron que, en un viejo lampadario de gas transforma- 

 do á luz eléctrica en una casa remota, el pedúnculo de una lamparita 

 rota estaba cubierto con un pedazo de hojalata. De este modo, uno de 

 los hilos de fase se había puesto en comunicación con la canalización 

 del gas, y había vuelto peligrosísimo un radio bastante extenso de la 

 ciudad, produciéndose afortunadamente un solo accidente á cerca de 

 un kilómetro de distancia. » 



El caso es de rara precisión, y los resultados de las investigaciones 

 del perito bien concluyentes para explicar la sobretensión y luego el 

 aumento del peligro que originó la desgracia. Comprueba este ejem- 

 plo, la exactitud de nuestra opinión sobre la importancia de capaci- 

 dades en paralelo para modificar los constantes del circuito. 



Sin embargólas condiciones délas instalaciones en (.'atañía lian de 

 ser diferentes de las de esta capital, las (pie solamente me propongo 



