82 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



REMEDIOS PÚBLICOS 



Parece natural examinar en qué forma podríamos gozar aquí del 

 grado de seguridad alcanzando fuera ; en otras palabras : j Puede mo- 

 dificarse útilmente la clase ó la tensión de la corriente distribuida á 

 los consumidores ? Podrían emplearse dos sistemas : a) substitución 

 de los transformadores estáticos por convertidores ; b) reducción de 

 la tensión eficaz de la red secundaria. 



a) íío cabe duda que la producción de corriente continua haría 

 desaparecer los peligros señalados, sin que se produjera otra inconve- 

 niencia, salvo gastos considerables, tanto de parte de la empresa (cos- 

 to de los convertidores, de los contadores, modificación en las canaliza- 

 ciones), como de los abonados (cambio de motores, lámparas de arco...) 



Parece, pues, que este sistema ha de limitarse á extensiones ó con- 

 cesiones nuevas donde las municipalidades tengan el derecbo de exi- 

 gir para dar la concesión una determinada forma de corriente : 



b) Del conjunto de este estudio resulta que con una tensión eficaz 

 de 110 volt los peligros de fulminación son muy reducidos. Si se 

 agregara que el punto neutro de la estrella fuese puesto permanente- 

 mente á tierra, de tal suerte que la d.d.p. entre un conductor y tierra 



no sea en ningún caso superior á — — =65 v., podría considerar- 



' ó 



se tal instalación como bastante segura. Quedarían solamente á cargo 

 de los abonados las reglas de precaución siempre necesarias para evi- 

 tar la producción de sobretensiones. 



iSTo podemos desconocer qué una transformación semejante traería 

 aparejado un gasto considerable y sensibles dificultades para el mis- 

 mo público. Habría en efecto necesidad de duplicar la sección de los 

 cables en toda la red secundaria, á la vez que cambiar una parte de 

 los actuales para que en lugar de una fase, sea el punto neutro co- 

 nectado á tierra. 



Aun cuando algo menos costoso que el anterior, tampoco nos pare- 

 ce lógico este sistema en las redes ya existentes. Pero en barrios ó 

 ciudades todavía sin luz que dependerían de una nueva subestación 

 estática consideramos este dispositivo como el más indicado, ya que 

 las más de las veces los gastos elevados de compra y mantenimiento 

 de una usina con convertidores serían prohibitivos para explotarla 

 sin pérdida. 



