PELIGROS DE LAS CORRIENTES ALTERNAS INDUSTRIALES 83 



REMEDIOS PRIVADOS 



Quedan, pues, á nuestra disposición los remedios privados, ó sean 

 las modificaciones individuales en el uso déla electricidad encasa. 

 No nos preocupamos de saber en este asunto en qué forma podrían 

 intervenir las empresas de luz ni las municipalidades, miramos sola- 

 mente lo que ha de hacerse para poner instalaciones privadas en las 

 mejores condiciones de seguridad contra la electrocución. 



El primer deber de cada persona que usa corriente alterna es 

 saber en qué condiciones se halla la instalación. Hemos indicado 

 anteriormente las deficiencias capitales que provienen de caños em- 

 butidos de mala clase ó de sección insuficiente, de cables mal aisla- 

 dos, de llaves y toma comentes embutidas con tapas metálicas, de 

 cordones flexibles, de porta lámparas de mala construcción. Agrega- 

 remos también uniones y derivaciones hechas sin precaución alguna, 

 y más de todo agregados ó remiendos titulados provisionales. 



¿ Cuántas veces ha sucedido una desgracia por uno de aquellos dis- 

 positivos de fortuna, destinados según sus autores á durar solamente 

 unos días ! 



ISTo existe entre nosotros reglamento oficial análogo al de las com- 

 pañías de seguros norteamericanos (Fire Undenoriters) porque los 

 dictados por las empresas de luz ó ciertas compañías de seguros ca- 

 recen del grado de valor técnico, como de sanción oficial. Aun incom- 

 pletas, dichas reglas indicadas no se cumplen, sino en casos conta- 

 dísimos, y pocos son los propietarios que consienten adoptar las 

 severas medidas necesitadas en todas partes por la corriente alterna 

 de 225 volt, pero más todavía en ciudades como ésta donde las 

 condiciones climatéricas aumentan el peligro en forma asombrosa. 



Sin embargo, estimamos que todas las precauciones para que la 

 instalación esté en excelentes condiciones no bastan para evitar pe- 

 ligros é insistiremos en el uso de tranformado res reductores de tensión. 



La reducción de la tensión en instalaciones privadas no puede lle- 

 var consig'O ningún inconveniente : las líneas son demasiado cortas 

 para que la pérdida óhmica en los circuitos produzca una baja de ten- 

 sión apreciable al punto extremo, ó un calentamiento exagerado en 

 las líneas de alimentación. 



Produce al contrario ventajas muy serias: las lámparas de filamen- 

 to metálico para una misma intensidad luminosa tienen el filamento 



