270 Jahres-Bericht 
In dem Boden u. v. neben dem Rauchcanal lässt man die Oeffnungen 
e. e. e. und d. d. d., welehe im Grundriss und Schnitt ©. D. zu ersehen 
sind, und führt die Wände P. Q. (Schnitt ©. D.) und R. $. (Schnitt 
A. B.) über demselben auf, welche an der einen Seite an den Haupt- 
canal und an der anderen Seite an den Rauchcanal dicht anschliessen. 
Auf diese Wände mauert man die Decke A. B., welche sich mit dem 
Fussboden des Gewächshauses vergleicht, lässt aber in derselben die 
Oefinungen a. a. a. und b. b. b. (Grundriss und Schnitt C. D.) und die 
Oefinungen W. in Entfernungen von 12 bis 15 Fuss. Hierdurch erhält 
man den Canal L. M. (Schnitt A. B.) und die Canäle a. d., a. d., a. d. 
und b. c., b. ce., b. ce. (Schnitt C. D.), Die Oeffnungen W. dienen zum 
Reinigen des Rauchcanals L. M., dieselben werden durch gusseiserne 
Deckel verschlossen und gut verschmiert. Der Canal ist am Ende, wo 
er in den Schornstein mündet, durch einen dichten Schieber verschlossen. 
Die Heizung geht nun in der Weise vor sich, dass man, um die 
im Rauchcanal in Ruhe befindliche Luft in Bewegung zu bringen, eine 
Vorfeuerung im Schornstein vornimmt. Hierzu öffnet man den Schieber 
im Schornstein und unterhält ausserhalb des Schornsteins auf einer Vor- 
richtung ein kleines Feuer. Diese Vorrichtung muss sich durch eine 
Thür dicht verschliessen lassen. 
Die eigentliche Feuerung geschieht wie gewöhnlich auf einem Rost 
in einer Feuerkammer. Die Feuerungs - Anlage ist mit einer dicht 
schiessenden Feuer- und Aschenthür zu versehen. 
Die im Canal p. q. r. s. befindliche Luft wird zuerst von der Unter- 
seite des Rauchcanals nach und nach erwärmt und theilt sich durch die 
Oeffnungen ce. c. c. und d. d. d. (Schnitt C. D.) den Canälen a.d., a. d. 
a. d. und b. ce, b. c.,.b. c. mit, in welchen die Erwärmung weiter vor 
sich geht und schliesslich dem Gewächshause durch die Oeffnungen a. a. a. 
und b. b. b. zugeführt wird. 
Will man dem Gewächshause frische Luft zuführen, so öffnet man 
die in den Seitenwänden des Gewächshauses befindlichen Oeffnungen X, 
(Sehnitt A. B.) Diese Oeffnungen X. wiederholen sich in Entfernungen 
von 10 bis 12 Fuss. Durch das Oeffnen der Thüren X. entsteht in den 
Canälen a. d., a. d. und b. c., b. c. eine oscillirende Bewegung der 
Luft. Es strömt gleichzeitig durch die Oeffnungen a. a. a. und b. b. b. 
Luft aus dem Gewächshause in die Canäle a. d., a. d. undb. e, b. e; 
diese wird durch die aus x. y. tretende Luft mitgenommen und dem 
Gewächshause zugeführt. Auf diese Weise findet eine vollständige Aus- 
nützung der Wärme in den .Canälen a. d., a. d. und b. e., b. e. statt. 
Hat man die erfahrungsmässig nöthige Menge frische Luft im Gewächs- 
hause erhalten, so schliesst man die Oeffnungen X. durch eiserne Thüren. 
Die auf diese Weise im Gewächshause erlangte Wärme erhält sich 
innerhalb 24 Stunden fast gleichmässig. Die Temperatur während dieser 
4 "PA 
“en 
Bi 
nic 
