( 394 ) 
riger les recherches des ingénieurs sur un moyen facile 
d'alimentation avec de l’eau distillée. 
» L'auteur s’est borné, pour éviter les dangers des in- 
crustations , à conseiller le nettoiement fréquent des chau- 
dières, sans indiquer la meilleure méthode à employer 
pour cette opération. 
CINQUIÈME PARAGRAPHE OU CINQUIÈME CAUSE D'EXPLOSION. — Formalion 
de mélanges explosifs dans les carneaux. 
» La cause d’explosion d’une chaudière, dit l’auteur, 
peut quelquefois être indépendante de la tension de la va- 
peur ou de l’état de l’appareil, et provenir du foyer et des 
carneaux dans lesquels s’enflamment des gaz détonants. 
» Il reproduit, à ce sujet, l'explication qui a été donnée 
par plusieurs auteurs sur la formation des mélanges explo- 
sifs dans les fourneaux, et décrit les ravages attribués à 
ces détonations dans plusieurs chaudières à foyer et à 
cylindre intérieurs, ou à tubes de petites dimensions. 
» Nous dirons, au sujet de ce paragraphe, que nous ne 
pensons pas que des mélanges détonants puissent se for- 
mer dans les fourneaux avec autant de facilité qu'on l'a 
avancé. En effet, si le courant d'air est entièrement inter- 
rompu dans un fourneau par la fermeture du registre, les 
gaz inflammables qui continuent à se produire par la cha- 
leur qui existe au foyer, ne pouvant plus s’écouler par la 
cheminée, traverseront le combustible et viendront peut- 
être s’enflammer sous la grille. 
» Si, dans ces circonstances, on relève le registre, le 
courant descendant des gaz combustibles s'arrête, et l’air 
atmosphérique reprenant son cours à travers la grille, se 
dépouillera dans le combustible échauffé d’une partie de 
