( 395 ) 
son oxygène , tandis que le reste de ce fluide se bornera à 
enflammer la première couche de gaz carbonés, en pous- 
sant le reste vers la cheminée. 
» Quoi qu'il en soit, pour éviter la formation des mé- 
langes détonants, nous croyons qu’il serait utile de rem- 
placer, dans tous les fourneaux, les registres pour des 
portes à tirette dont on munirait les cendriers. 
» Par ce moyen, on laisserait toujours, vers la cheminée, 
une libre issue aux gaz qui continuent à se former au foyer, 
lorsqu'on arrête le courant d'air. 
» Enfin, sil arrivait qu'une explosion füt devenue im- 
minente par une trop grande élévation de température 
dans la chaudière, on pourrait dissiper le danger par un 
fort courant d'air froid que l’on obtiendrait à l'instant en 
fermant la porte du cendrier et en ouvrant celle du foyer. 
SIXIÈME PARAGRAPHE OU SIXIÈME CAUSE D'EXPLOSION. — Abaissement 
du niveau d'eau en dessous de la partie supérieure de la sur- 
face de chauffe. 
» Si l’on est d'accord, dit l’auteur, que dans ces circon- 
stances , il y a suréchauffement des parois des chaudières, 
on est loin de l'être pour expliquer les explosions qui peu- 
vent en résulter. 
» Les uns les attribuent à ce que les soupapes ne peu- 
vent fournir une évacuation assez prompte à l'énorme 
quantité de vapeur qui se forme subitement par l’action 
des parois suréchauffées sur l’eau qui peut être projetée 
contre ces parois, soil par un bouillonnement tumultueux, 
soit par la pompe alimentaire, ou par le roulis, si la chau- 
dière est placée à bord d’un bateau à vapeur. 
