— 436 — 



Ma per dimostrarlo appieno dovrei fare dell'erudizione che riuscirebbe 

 superflua per i tecnici provetti nell'argomento, e non meno lo sarebbe 

 per gli iniziati che sono più disposti a credere su parola, e che d'altronde 

 hanno appreso da tante altre parti come pure il sapere abbia la sua tra- 

 dizione, e come alcuni concetti che in passato occorreva fossero dimostrati 

 passo a passo ora possono essere enunciati semplicemente senza suscitare 

 controversie serie. 



Ma a chi volesse informarsi profondamente di tutte le ricerche tecniche 

 fatte in un lungo periodo di anni sull'argomento in questione, che in 

 fine dei conti riguarda la costruzione effettiva dei camini per gli usi indu- 

 striali, non saprei per ora consigliare di meglio che leggere l'opera recente 

 ed esauriente del Prof. Gustavo Lang Der Schornsteinbau (Hannover, 

 1896 e seguenti). 



Un'esperienza secolare, che rimonta all'antichità e che finora non fu 

 distrutta dai molteplici sforzi di arditi innovatori (fra i quali si trovano 

 in prima linea gli americani!, ci assicura come un camino sia uno dei 

 nostri migliori apparecchi industriali, che si presta bene in una infi- 

 nità di circostanze, che non soltanto ha un ottimo coefficiente di ren- 

 dimento termico, ma che eziandio é di un buon rendimento finanziario ; 

 comprendendo in questo anche il frutto e l'ammortizzazione del capitale 

 di primo impianto. Né vuoisi tacere che un camino è un buon agente 

 per P igiene e la comodità del pubblico, dappoiché solleva e diluisce negli 

 strati più elevati dell'atmosfera i prodotti nocevoli ed oltremodo incomodi 

 delle combustioni. 



Però le considerazioni che sto per esporre riguardano soltanto i camini 

 per le caldaie a vapore, i quali in generale hanno un'elevazione sul suolo 

 inferiore a 100 metri, ed anzi nel massimo numero dei casi inferiore a 

 75 metri. 



Ammettiamo di dover far effluire nell'atmosfera i prodotti della combu- 

 stione di una o più graticole appartenenti ad una caldaia o ad una bat- 

 teria di caldaie; sia A metri quadrati l'area complessiva, compresi gli 

 interstizi fra le spranghe delle graticole ; sia B chilogrammi la massima 



assoluta prevedibile (anco per l'avvenire) quantità di litantrace (combusti- 

 ti 

 bile tipico) da bruciarsi ad ogni ora di tempo sull'area A ; sarà — la 



A. 



quantità unitaria di litantrace bruciato per ora di tempo e per metro qua- 

 drato di graticola. 



Comunemente si dice fuoco morto, o dormiente, quando — sta sotto ai 



40 kg.; fuoco assai vivace quando — sta intorno ai 100, oppure 120 kg.; 



A 



