( 124 ) 



Wat de inrichting der afleiders betreft, wij hechten weinig 

 waarde aan het denkbeeld, door den Heer Melsens voorop- 

 gesteld, om door vermenigvuldiging van uitstroomingspun- 

 ten ook aan dezelfde vangstang, de stille ontlading van 

 voorbijdrijvende onweerswolken te bevorderen. De wel is 

 waar massieve, maar toch dunne platinaspitsen, die bij deze 

 inrichting worden aangetroffen, zouden wij zelfs bij bus- 

 kruitmagazijnen of fabrieken, op welker daken zich bus- 

 kruitpoeder kan bevinden, onvoorwaardelijk afkeuren, om- 

 dat afgesmolten en weggeslingerde gloeiende metaallroppels 

 hier gevaarlijk zijn. Op een der torens van het Rijks- 

 Museum is werkelijk reeds een der spitsen door een blik- 

 semslag afgesmolten geworden. Op de dakbekleeding van 

 het Rijks-Museurugebouw evenwel kan zelfs een gloeiende 

 droppel platina geen brandgevaar doen ontstaan, weshalve 

 wij tegen de inrichting der spitsen geene bedenking hebben 

 te maken. Daarentegen meenen wij de aangebrachte grond- 

 geleidingen niet te kunnen goedkeuren. De weerstand toch, 

 die de grondgeleiding oplevert, kan geschat worden omge- 

 keerd evenredig te zijn met het oppervlak, hetwelk met den 

 vochtigen grond of het water in aanraking is; koperen aard- 

 platen zijn daarom verre te verkiezen boven betrekkelijk 

 dunne koperdraden, terwijl het houtskool der putten, niet 

 of nauwelijks in aanraking met deze draden, uit het oog- 

 punt der geleiding slechts een zeer ondergeschikte rol zal 

 kunnen vervullen. 



Om deze redenen meenen wij in de bliksemafleiding der 

 Rijks-Museumgebouwen de volgende bijvoegingen te moeten 

 voorstellen. 



Twee volledige afleiders, — vangstangen, geleiders en grond- 

 geleidingen, — op het midden der zijvleugels te plaatsen. 



Een volledigen afleider aan te brengen aan den achter- 

 gevel der bibliotheek, in dier voege dat de vangstang op 

 het hoogste punt van den achtergevel worde geplaatst. 



De drie genoemde afleiders rechtstreeks te verbinden met 

 het laagste punt der ijzeren kappen waar zij langs gaan. 



De directeurswoning van eene volledige afleiding te voor- 

 zien. Al de grondleidingen te voorzien van koperen aard- 



