(7 ) 



ten einde eene opgaaf te verkrijgen van alle verbouwingen, 

 veranderingen en herstellingen, welke sedert de laatst voor- 

 gaande beproeving aan het gebouw hebben plaats gehad. 

 Bij de algemeene schouwing moet hij meer in het bijzonder 

 nagaan, van welken invloed de genoemde werkzaamheden 

 geweest zijn op de samenstelling en het veilig behoud der 

 afleidingen. 



De weêrstandsbepalingen hebben telken jare betrekking 

 op een drietal afleiders, op uiteengelegene deelen van het 

 gebouw te kiezen, in dier voege dat telkens in drie jaren 

 alle afleiders van het gebouw zijn onderzocht geworden. 



Die bepalingen bestaan in : 



1°. eene weêrstandsmeting van de geleidende verbinding, 

 die het gebouw oplevert tusschen een vast aangenomen 

 centraal punt van het dak en den voet van elk der drie 

 te onderzoeken afleiders ; 



2°. eene weêrstandsmeting van de geleiding tusschen de 

 spits van eiken afleider en een nabijgelegen punt van het 

 metalen dak ; 



3°. eene weêrstandsbepaling van de aardgeleiding van elk 

 der drie te onderzoeken afleiders. 



De afleiding van de directeurswoning moet telken jare 

 worden geschouwd en, op eene dergelijke wijze als hierboven 

 werd voorgeschreven, door weêrstandsmeting worden beproefd. 



Van elke beproeving of onderzoeking zal een schriftelijk 

 verslag worden opgemaakt, hetwelk door tusschenkomst van 

 den Architekt, die met het toezicht over het gebouw is be- 

 last, aan den Minister van Binnenlandsche Zaken wordt 

 toegezonden . 



De uitvoering van de weêrstandsbepalingen zal kunnen 

 bevorderd worden door het aanbrengen van vaste geleidingen. 

 Het schijnt wijders wenschelijk, de metingen telken jare te 

 doen plaats hebben met behulp van dezelfde werktuigen 

 en standaardweêrstanden, welke te dien einde in het ge- 

 bouw bewaard blijven. 



Naardien de bijzonderheden, die op een en ander be- 

 trekking hebben, voor een groot deel afhangen van plaat- 

 selijke omstandigheden en van hetgeen dienaangaande bij 



