— 176 — 



guirne delle buone pompe centrifughe, e stata la causa delle enormi differenze nel 

 rendimento che si rilevarono nelle prime pompe, le quali perciò hanno tardato inolio 

 a salire in credito. 



Ma a dir vero, anche oggidì vengono rilevate delle differenze assai notevoli, la 

 ragione delle quali non riesce sempre evidente. 



Qualcuno dei costruttori coscienziosi ed esperimentati, ai quali abbiamo accennato 

 pocanzi, ha dichiarato di essersi trovato in condizioni strane, nelle quali due pompe 

 assolutamente eguali ed esperimentate in condizioni apparentemente eguali hanno dati 

 rendimenti notevolmente differenti, ne desso sapeva rendersene conto altrimenti che 

 supponendo essere avvenuta qualche entrata d* aria durante le prove. Tale causa invero 

 è ammissibile (anche per le turbine a tubo di scarico aspirante) e può dare ragione 

 di notevoli differenze non soltanto nel coefficiente rendimento, ma eziandio e ben di 

 più nella portata delle pompe. Il fatto può anche essere dovuto ad interruzioni nelle 

 vene acquee ascendenti cagionate da formazione di vapore a pressione inferiore al- 

 l' atmosferica. 



Ma cause più chiare si [tossono trovare in distacchi delle vene acquee dalle pa- 

 reti delle tubazioni, distacchi meno pregiudizievoli nelle turbine che nelle pompe, anzi 

 in generale per nulla pregiudizievoli nelle turbine ad azione, ed invece veramente 

 pregiudizievoli nelle pompe centrifughe tracciate come turbine invertite ad azione, 

 come sarebbero le pompe di tipo K i 1 1 i nger-Fa reo t. A fine di persuadersene 

 vieppiù, basta notare che principalmente nelle costruzioni con palette direttrici delle 

 vene acquee scaricate dalle pompe, i corrispondenti canaletti fissi funzionano come tubi 

 di condotta divergenti, mentre nelle turbine i corrispondenti invertiti canaletti per la 

 distribuzione regolare delle vene acquee alia ruota girante funzionano come tubi di 

 condotta convergenti. 



11 non avere cominciato ad attaccare arditamente, ma saviamente dai punti di vista 

 teorici fondamentali, il problema della costruzione delle pompe centrifughe come il pro- 

 blema invertito della costruzione delle turbine motrici, è stata la causa dei lentissimi 

 progressi delle pompe centrifughe. 



Subito dopo le primordiali ruote-turbine orizzontali, nelle quali le vene acquee 

 affluivano disordinatamente da un'ampia cassa o tina, le vene acquee furono distri- 

 buite alla ruota girante attraverso canaletti ricurvi convergenti assai sdraiati perife- 

 ricamente rispetto alla medesima. 



Perchè invece in tante e tante costruzioni di pompe centrifughe (del resto abba- 

 stanza buone), anche oggidì, le vene acquee vengono scaricate dalla ruota con bru- 

 schissime espansioni entro cassoni anulari o pozzi circondanti la medesima ? 



Subito dopo alcune primitive costruzioni di turbine motrici con pochi e lunghi ca- 

 naletti mobili, le nuove turbine furono costruite con molti e corti canaletti mobili. 

 T uno susseguente immediatamente l' altro, in maniera da guidare colla massima pos- 

 sibile accuratezza entro la ruota le sottili vene acquee. 



Perchè invece in tante costruzioni di pompe centrifughe, anche oggidì, i canaletti 



