SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 79 



MM. Collet, Mellet et Lûtschg ont donc appliqué cette méthode 

 au jaugeage du débit des deux turbines de l'usine de l'Ackersand 

 à Stalden près Viège. Cette usine possédant un rideau dans son 

 canal de fuite, les résultats du jaugeage par solution salée pou- 

 vaient être comparés à ceux obtenus au moyen du rideau et du 

 moulinet électrique. 



La formule du débit est la suivante : 



N, 

 D = d == d litres/secondes 



où D = débit total ; d = débit de la solution salée en litres par 

 seconde; N t = nombre de cm 3 de la solution centi-normale qu'il 

 faut pour titrer 1 litre de solution salée ; N 2 = nombre de cm 3 

 qu'il faut pour titrer 1 litre de solution finale; n = nombre de 

 cm 3 qu'il faut pour titrer 1 litre d'eau de la turbine avant Topé- 

 ration. 



La titration s'opère au moyen d'une solution de nitrate d'argent 

 en utilisant comme indicateur une solution de chromate neutre de 

 potasse. 



Résultats 

 1° Solution salée versée directement dans les deux turbines. 



Rideau Moulinet Solution salée 



D = litres/sec. 1303 1317,5 1356,5 



II Solution salée versée directement dans le canal de fuite. 

 D = litres/sec. 1299 1291 1305 



Une étude détaillée paraîtra prochainement dans les « Commu- 

 nications du Service de l'Hydrographie nationale », n° 4. 



Séance du ig décembre 



E. Chaix. Quelques observations sur deux petits geysers du Yellowstone 

 Park. — Briquet. Sur la corpologie des Capparidacées à fruit vésiculeux. 



Emile Chaix. Quelques observations sur deux petits geysers 

 du Yellowstone Park. 



Pendant Y Excursion transcontinentale de la Société de géo- 

 graphie de New-York, je pus, grâce à une indication de M. Emm. 

 de Margerie, observer pendant quelques heures, le 5 septembre 

 1912, un groupe de petits geysers du «Bassin supérieur» dans 

 le Parc National du Yellowstone. 



