SÉANCE DU 1 er MARS 19 



Un résumé plus détaillé de cette étude paraîtra dans Y An- 

 thropologie de Paris. 



M. Ch. Eue Guye, communique les résultats de mesures 

 de capacité faites sur deux câbles triphasés symétriques à très 

 haute tension. Ces mesures qui ont été effectuées à Lyon 

 grâce à l'obligeance de M. Revilliod, ingénieur de la Société 

 française des câbles Berlhoud Borel, ont permis de calculer 

 la capacité apparente de ces câbles (soit (7 = y tl — y I2 ) 

 telle qu'elle a été définie dans une précédente communica- 

 tion (séance du 1 er février 1900) l . 



Les données de construction des deux câbles étaient : 





1 er câble 



2 W ° câble 



tension normale 



10000 volts 



10000 volts 



section d'une corde 



85 mm2 



440 mm2 



diamètre d'une corde 



13.1 raœ 



16.65 mm 



longueur du câble 



5 kil. 



11 kil. 



épaisseur de l'isolant mesu- 







rée entre deux cordes 



10.5 mra 



10.5 mm 



épaisseur de l'isolant mesu- 







rée entre une corde et 







l'armure 



û mm 



Qmm 



constante diélectrique 2 à 3 2 à 3 



L'installation ne permettant pas aisément la mesure directe 

 de C, M. Revilliod a bien voulu procéder à deux mesures sur 

 chaque câble. 



Dans la première mesure on déterminait y . , c'est-à-dire 

 la capacité entre l'armure d'une part et l'ensemble des trois 

 conducteurs d'autre part. 



Dans la seconde, on mesurait f vl soit la capacité entre 

 l'un des conducteurs de phase d'une part et l'ensemble des 

 deux autres conducteurs et de l'armure d'autre part. 



Les résultats rapportés au kilomètre ont été : 



1" câble 2 me câble 



Yo. 0.282 MF 0.314 MF 



Tl ., 0.143 » 0.166 » 



1 Voir Archives, p. 289. 



