— 500 — 



Però siffatto metodo dovrebbe essere adoperato con molta avvedutezza, 

 e con serie svariate di esperienze (a velocità ascendenti ed a velocità di- 

 scendenti), affine di non essere tratti in inganno. 



Ad ogni modo è un metodo che presenta maggiori incertezze derivanti 

 da tutte quelle che s'incontrano nel trattare teoricamente le pompe cen- 

 trifughe. 



Da una serie di esperienze eseguite recentemente dall'egregio prof, 

 ing. Ponzio di Milano, sopra una pompa centrifuga Dumont, nelle se- 

 guenti condizioni costruttive : 



diametro esterno = 330 millimetri 

 » interno = 180 » 



©=©=*» 



risulterebbe la seguente tabelletta di cifre corrispondenti 



H 



2g 



4,80 



4,80 



6, 65 



6,28 



8,60 



8,38 



9,97 



9,70 



4,80 



14,21 



Con tali dati si ricaverebbe 



H 



2 



%9 



1,00 

 1,06 

 1,02 

 1,03 

 1,04 



1, 03 in media 



e quindi 



|C = 1 — 3,36 H- 1,03 X 3,36 = — 2,36 -+- 3,46 =1,1 



L, = 6,6 . 



notevolmente maggiore del valore di Zeuner. 



Però per conseguire £ = 1,25 basterebbe che si fosse trovato 



TT 



—^ = 0,9, invece che =1,03; 



ed invero altre esperienze, con scopo industriale e meno attendibili delie- 

 suddette, avrebbero dati rapporti minori dell'unità, perfino =0,72. 



