— 137 — 



all' esterno, sente fortemente l' irradiazione della medesima che potrà avere 

 una temperatura di poco inferiore alla 



2 



2 



Per le lamiere pulite, tanto dalla parte dei gas caldi, quanto da quella 

 dell'acqua, inoltre per una forte circolazione dell'acqua (circostanza che é 

 sempre convenientissima per le caldaie a vapore) si può porre senza tema 

 di commettere errori sensibili 



1 



1 

 K~ 



n 



1 

 ■/ 



Q 2 



= n 



■/■ 





ossia 



Designando con T m la temperatura dei gas caldi di fronte ad un punto 

 qualunque della superficie S 2 di temperatura t m ; coh q 2 il coefficiente, con- 

 simile al q calcolato a pag. 134, di trasmissione del calore per la S 2 in 

 tale punto; abbiamo per determinare la t m l'equazione 



q 2 (t m — d)=Q 2 (T m —d). 



In generale per le caldaie pulite risulta tutto al più —^ = 0,015 e quindi 



t m pochissimo >#, inoltre ancora meno differente dall'uno all'altro estre- 

 mo della superficie S 2 . 



Passiamo ora al riscaldamento attraverso la superficie S 3 , che S e r 

 ammette dovuto soltanto alla conveizione dei gas caldi, mentre, almeno 

 nel caso delle pareti di muratura contrapposte a quella superfìcie, l'irra- 

 diazione delle medesime vi ha pure la sua parte. 



Il calore che i gas caldi ad ogni ora abbandonano nel passare dalla 

 temperatura T 2 alla T 3 alla fine della caldaia é 



P - s(A + l)c(T 2 - TJ 



ma soltanto la frazione a passa nella caldaia, perché la frazione 1 — oc si 

 perde immediatamente verso all'esterno. Perciò M' s , la quantità di calore 

 effettivamente trasmessa alla caldaia, é 



M z = a • p • s(A -+- l)c(T 2 — r 3 ) 



Designando con ,a 3 il coefficiente di perdita di calore della combustione 

 nel tronco in questione, abbiamo ancora la relazione 



fi s .p. s .N=(l — a)p.s(A-+-l)c(T 2 — T 3 ). 



Serie V. — Tomo VII. 18 



