H. Brodersen. 115, 



645. In Höhe des Daches ist der Blitz von dem V2 m vom 

 Hause entfernten Baum auf das Haus übergesprungen, hat Fenster- 

 rahmen und hölzerne Wandbekleidung gespalten. 



647. Borke von der Esche abgerissen und 20 — 30 m weit 

 fortgeschleudert. In 2 m Höhe ist der Blitz auf einen Zaun über- 

 gesprungen, hat dabei das grüne Holz zersplittert, das trockene da- 

 gegen unbeschädigt gelassen. „Im grünen Klee, wo er einen Kreis 

 geschlagen, hat er sich verloren." 



648. „Das Strohdach ist etwa 4 m von der getroffenen Schorn- 

 steinecke entzündet. Ich nehme an, daß der Blitz dem noch neuen Binde- 

 draht des erst kürzlich neu gedeckten Daches gefolgt ist." Der Schaden 

 ist gering, da das Feuer gleich gelöscht worden ist. Ein Beileger- 

 ofen ist aus der Wand gehoben. 



649. 650. Der der Gewitterwolke zugerichtete Flügel der in 

 Scheren stehenden Mühle wurde getroffen und in viele Stücke zer- 

 splittert. Dann sprang der Blitz ab zu einer am obersten Sparren 

 der Kappe befestigten Eisenstange, die die am hinteren Ende der 

 Kappe stehende Auffangestange halten sollte; der Sparren ist zer- 

 splittert. Von da zur Leitung. 



Die Blitzableitung bestand aus einer 10 m hohen Auffange- 

 stange mit Platinspitze, dem kupfernen Leitungsseil und einer Boden- 

 platte aus Kupfer. „Die Schlußplatte des Blitzableiters liegt angeb- 

 lich 14 Fuß tief im Saugesand, und ist bei einem Widerstände von 

 160 S.-E. und nach Messung des Wasserstandes im Brunnen mit 

 Sicherheit anzunehmen, daß dieselbe nicht im wirklichen Grund- 

 wasser liegt, wenngleich bei Legung der Platte 3 Fuß Wasser vor- 

 handen gewesen sein sollen. — Die Blitzableitung hatte erhebliche 

 Mängel. Der Leitungsdraht war in unzweckmäßiger Weise von außen 

 in die Kappe hineingeführt; statt an der hinter der Kappe stehenden 

 Auffangestange herab, war derselbe oben durch das Dach in die 

 Kappe hineingeleitet; dort war das Seil in 2 Stränge geteilt 

 und an die Friktionsringe geführt, so daß die einzelne Leitung stellen- 

 weise nur 4 mm stark war. Die Friktionsringe waren teilweise 

 mit Kupfer beschlagene Holzringe mit ungenügenden Be- 

 rührungsflächen. Vom unteren Ringe führten wieder 2 Stränge 

 des auf etwa 1 m Länge geteilten Ableitungsseils. Die Auffange- 

 stange wurde nicht nur durch 3 Fangseile, sondern namentlich durch 

 eine von der Auffangestange wagerecht ausgehende starke Eisen- 

 stange, welche auf der Mitte des Kappendaches befestigt war, ge- 

 halten. Diese Stange war von ihrem Endpunkte aus nicht mit der 



8* 



