H. Brodersen. 127 



Eisendraht, ging längs einem Balken, diesen zersplitternd, zum Sterz 

 und an einem Draht von 1 mm Stärke zur Erde. Ferner ist der 

 Blitz vom Leitungsdraht an der Stelle, wo dieser in die Erde geht, 

 durch die sehr feuchte und mit Schwamm besetzte Mauer gegangen, 

 und an der Innenseite derselben durch den vermoderten Bretter- 

 boden in die Erde gefahren. Wo der Leitungsdraht in die Erde 

 eintritt, ist die Mauer ca. 30 cm im Quadrat etwas nach innen gedrückt 

 und die äußeren Steine zermalmt. Ein Stück Zeitungspapier, welches 

 im Keller dort, wo der Blitz zur Erde gegangen, gelegen hat, ist ent- 

 zündet. Der Leitungsdraht ist an verschiedenen Stellen geschmolzen." 



Die Auffangestange war 9 m hoch, massiv mit Kupferspitze; 

 Leitung bestand aus 7 mm dickem, 20 m langem Kupferdraht. Boden- 

 platte 100 X ^00 cm, 2 mm dick, 0,5 m im Grundwasser. 



Anmerkung des Betriebsinspektors Rhode: „Bei der großen 

 Mangelhaftigkeit des Blitzableiters ist es zu bewundern, 

 daß derselbe so gut funktioniert hat, daß die Mühle nur einen 

 Schaden von 31 JL erlitten hat. Der Blitzableiter war sehr fehler- 

 haft hergestellt: Der Leitungsdraht war mit der Auffangestange nicht 

 metallisch verbunden, sondern nur eingehakt. Der Friktionsring war 

 von dünnem Kupferblech angefertigt, derselbe war voller Beulen und 

 kann nur einen ungenügenden Kontakt gehabt haben; die Verlötung 

 der Leitung mit demselben ist sehr schwach gewesen und hielt nur 

 noch an einer Stelle schwach zusammen. Auch eben unterhalb des 

 Erdbodens war die Leitung wieder zusammengehakt, aber nicht 

 metallisch verbunden. — Zwischen Spitze und Auffangestange hat 

 ebenfalls keine metallische Verbindung bestanden, vielmehr war 

 der Zapfen der Spitze lose auf die 20 mm Durchmesser haltende 

 Auffangestange aufgesetzt und ward durch eine eiserne Muffe ge- 

 halten, die sowohl an das obere Ende der Auffangestange, als an 

 den Zapfen der kupfernen Spitze festgenietet war. Die Spitze ist 

 vom Blitz weggeschleudert und war nicht wiederzufinden. [Die an- 

 geblich schlechte Verbindung zwischen Spitze und Auffangestange 

 scheint mir allerdings kaum von Belang zu sein.] Die ganze Leitung, 

 der Friktionsring und die in einem Wassergraben [also anscheinend 

 nicht im Grundwasser!] liegenden kupfernen Platten waren an vielen 

 Stellen mit den charakteristischen Schmelzungen versehen, die der 

 Blitz verursacht hatte." 



[Das oben erwähnte Abspringen der Entladung von der Ab- 

 leitung dort, wo diese in den Erdboden eintritt, ist häufiger zu be- 

 obachten (siehe z. B. Nummer 791) und spricht deutlich für die Not- 



