H. Brodersen. 135 



unter bis ca. IV2 m über der Erde in den eichenen Ständer gefahren 

 und hat diesen stark beschädigt." 



Eine Auffangestange, 3 m hoch, 13 — 14 mm dick; Leitung 

 13 — 14 mm dick. [Der Schaden ist nur ganz- gering, nähere An- 

 gaben fehlen.] 



1049. Ein Flügel zersplittert bis zur Welle. Eine hohle 8,3 m 

 lange Auffangestange, welche etwa Va m kürzer war als der 

 senkrecht stehende Flügel, mit Platinspitze. Leitung bestand aus 

 Drahtseil von 6 resp. 9 mm Dicke. 3 Bodenplatten 30 X 30, 1,5 mm 

 dick aus Kupfer, 1 — 2 m tief in Kokesbettung. 



Bericht des Betriebsinspektors Meyer: „Es war also die Auf- 

 fangestange viel zu kurz, um die in Scheren stehenden Mühlen- 

 flügel schützen zu können, und wird ein sicherer Schutz der Mühlen- 

 flügel überhaupt nicht zu erreichen sein. Wahrscheinlich ist die 

 Entladung z. T. weiter gegangen in die Eisenteile der Lukenstellung, 

 welche mit der Blitzableitung durch Zweigleitung verbunden war, 

 wie solches schon mehrfach in anderen Fällen konstatiert werden 

 konnte. — Auffallend ist nur, daß an der Blitzableitung, welche einen 

 großen Luft- wie Erd widerstand bot, keine Spur zu finden war." 



1050. Massives Gebäude; Wohnung und Gasreinigungs- und 

 Druckregulierungsapparat, Gradmesser und andere kleine Maschinen. 

 — Nur die Fensterscheibe ist zerschmettert. Das eine Fensterpaar 

 war aufgerissen. „Der Blitz ist wahrscheinlich durch die offene Tür 

 gekommen und hat den Druckregulierungsapparat getroffen, ohne 

 Spuren zu hinterlassen. Aufmerksam darauf wurde man erst, als das 

 Gas brannte, und drehte man außen schnell das Ventil zu." [Auf- 

 fällig ist, daß der 4 m vom Hause entfernte Gasbehälter, der 

 höher ist als das Gebäude, letzteres nicht geschützt hat.] 



1051. „Die Blitzableitung nahm den Blitz im Herbst 1888 

 auf und führte ihn gut ab." 



1889. 



1055. Sparren zersplittert, Dachstroh aufgerissen. „Der Besitzer 

 sah gleich, nachdem es eingeschlagen, eine ca. 1 m hohe Flamme 

 emporschlagen, und eilte mit Wasser auf das Dach, um zu löschen. 

 Spuren eines Brandes sind aber nicht aufzufinden." 1857 soll nach 

 Aussage alter Leute der Blitz ganz dieselbe Stelle getroffen haben, 

 vielleicht sogar auch schon 1830! 



1057. Ein unmittelbar neben dem getroffenen Schornstein 

 laufender eiserner Klingelzug geschmolzen. 



