138 Abhandlungen. 



Außerdem muß der Blitz von den Linden zum Stall abgesprungen 

 sein, in dem der an einer eisernen Kette liegende Hund getötet 

 wurde; dann wohl zur Jauchegrube.] 



1113. Eine 2 m vom Hause entfernte Pappel, die ca. 5 m 

 höher ist als das Haus, ist unbeschädigt. [Die Beschädigung befindet 

 sich jedoch an dem der Pappel unmittelbar zugewandten Giebel !] 



1115. 2 Pappeln durch Abschälung der Rinde beschädigt, die 

 eine außerdem gespalten; die Erle „unter der Krone getroffen, der 

 Stamm bis zur Erde zersplittert, die Krone erhalten, lag da- 

 neben". 



1118. Der Lehrer will senkrecht aus der Wolke eine feurige 

 Kugel haben herabfallen sehen, die das Strohdach entzündete. 



1119. Der Blitz traf die eine, höher stehende, der beiden 

 konischen Auffangestangen, deren Platinspitze geschmolzen 

 wurde, und folgte der Leitung bis zu einer schweren, rund um das 

 Wohnhaus gehenden Bleirinne von ca. 40 cm Breite, die nicht 

 mit der Ableitung verbunden war, obwohl diese unmittelbar die 

 Bleirinne kreuzte. Bei dem Unterstützungsstift, der durch die Blei- 

 rinne geschlagen war, war der Bindedraht, mit dem die Porzellan- 

 hülse am Stift befestigt war, zusammengeschmolzen. Blei rinne 

 und Abfallrohr sind teilweise zerstört. Ein Teil des Blitzes ist 

 dann der Dachleitung zur zweiten Auffangestange (deren Spitze keine 

 Spur eines Einschlages zeigt) gefolgt und darauf mit der einzigen 

 Erdleitung zum Brunnen gegangen. An der Stelle jedoch, wo die 

 zweite Auffangestange in den First eingelassen ist, ist in dem 

 morschen Sparrenwerk 12 Stunden nach dem Einschlage ein 

 Feuer zum Ausbruch gekommen, das bald gelöscht werden konnte. 

 Im Hause geringe Zerstörungen an den Gipsdecken. 



Die Leitung ist stellenweise nur zusammengedreht, nicht ver- 

 lötet gewesen; sie bestand aus 6V2 resp. 7V-2 mm dickem Drahtseil. 

 Bodenplatte bestand aus 2 aufeinandergelegten, fest zusammen- 

 gerollten Kupferplatten, 33 X 25 cm [hatte also viel zu kleine 

 Oberfläche]. Die Blitzableitung war 1877 angelegt, aber bei einer 

 Erneuerung des Daches 1888 heruntergenommen und von dem die 

 Reparatur ausführenden Zimmermann selbst wieder angebracht worden. 



[Statt der beiden Auffangestangen gemeinsamen Erdleitung 

 (siehe Skizze) hätte man hier ohne irgend einen Kostenaufwand 

 noch eine vorzügliche Erdleitung durch Benutzung der Regenrohre 

 erhalten, anstatt diese, wie hier geschehen, noch von der Blitz- 

 ableitung absichtlich zu isolieren! Da angenommen werden muß, 



