142 Abhandlungen. 



1163. „Die vor längerer Zeit angelegte Blitzableitung war in 

 mehreren Punkten mangelhaft, und fehlte namentlich die 

 Schlußplatte an der in den nahen Brunnen gelegten Erdleitung, 

 sowie die erforderliche metallische Verbinduug mit den 

 nachträglich in den beiden Lehrerwohnungen angelegten und nach 

 den Küchen geführten Gasleitungen. Es ist daher auch erklärlich, 

 daß in der westlichen Gasleitung beim Einschlagen des Blitzes in 

 die Blitzableitung ein Rückschlag erfolgt ist, der den Rohrputz 

 unmittelbar an der Gasleitung auf dem Korridor geringfügig be- 

 schädigt hat. Der vorliegende Fall gibt wieder ein günstiges Zeugnis 

 für die Wirksamkeit und den Schutz eines Blitzableiters, da der 

 heftige Blitzschlag, trotz der Mangelhaftigkeit der Blitzableitung 

 ohne jeglichen Schaden für die Bewohner und die 750 Kinder, 

 welche während des Gewitters in der Schule anwesend waren, von 

 dem Gebäude abgeleitet worden ist." (Auszug aus einem Rund- 

 schreiben des Landesdirektors.) Es waren 3 Auffangestangen vor- 

 handen. 



1890. 



1165. „Das Gewitter, welches aus Südwest kam, hat den genau 

 nach dieser Richtung stehenden Flügel der in die Schere gestellten 

 Mühle getroffen und ist, da die sonst in der Regel aus Eisen be- 

 stehenden Führungsstangen für die Hebel der Klappen in diesem 

 Falle aus Holz bestanden, sprungweise an dem Flügel entlang 

 gelaufen, überall größere Stücke Holz und ferner 2 eiserne Bänder 

 abreißend, bis zu der Stelle, wo die vorerwähnte hölzerne Führungs- 

 stange in eine eiserne übergeht. Von diesem Punkte an ließen sich 

 trotz der genauesten Untersuchung keine weiteren Spuren des Blitzes 

 erkennen. Es muß somit angenommen werden, daß derselbe die 

 eiserne Führungsstange verfolgt und durch die eiserne 

 Welle und die mit dieser in Verbindung stehende Blitzableitung 

 in das Grundwasser geleitet ist. Ohne Zweifel haben die vielen 

 Eisenbeschläge des Flügels einen größeren Einfluß auf den Blitz 

 auszuüben vermocht, als die durch den mangelhaften Friktionsring 

 (der aus 2 mit Kupferblech beschlagenen Holzringen bestehende 

 Friktionsring lag schlecht auf, und waren die inneren Flächen 

 beider Ringe mit dickem Schmutze belegt) gewissermaßen 

 isolierte Auffangestange von nur geringem Querschnitt. Hierzu kommt 

 noch, daß bei der Scherenstellung dieRuten nicht in dem doppelten 

 Schutzkreise des Blitzableiters liegen, und dürfte es sich mit 

 Rücksicht hierauf empfehlen, den Müllern aufzugeben, die mit Blitz- 



