158 Abhandlungen. 



der Entladung an jener Stelle von der Ableitung aufs Haus ab- 

 gesprungen ist. [Die bemängelte schlechte Verbindung zwischen 

 Spitze und Auffangestange dürfte wohl schwerlich das Abspringen 

 des Blitzes erklären. Eine hinreichende Erklärung läßt sich aus diesem 

 kurzen Berichte nicht entnehmen. Jedenfalls aber läßt sich wohl an- 

 nehmen, daß die Ableitung zum Brunnen einen zu großen Erdüber- 

 gangswiderstand gegeben hat; eine wesentliche Verbesserung ließe 

 sich durch Heranziehen der feuchten Erdoberfläche zur Ableitung 

 sicher erzielen.] 



1471. Kupferne Pumpe und Selbsttränkeeinrichtung mit ge- 

 mauertem Bassin, für 45 Stück Vieh eingerichtet, befindet sich im 

 Hause. 



1475. Der Blitz schlug am westlichen Schornstein ein, warf 

 die eiserne Dachplatte ab, zündete im Strohdach nördlich vom 

 Schornstein; im Schornstein herunter, durch Ofenrohr zur Stube, 

 zur Haustür hinaus, dieselbe zersplitternd. Die Stuben mit Schwefel- 

 dunst gefüllt. 



1477. Fußleisten abgerissen, Blitz ist über den Fußboden 

 gelaufen, so daß neues Malen nötig ist. 



1480. Schornsteinkopf; (neben dem Schornstein lagert auf dem 

 Boden ungefähr 3 — 400 Pfund altes Eisen); Giebel, Dachpfannen, 

 durch die Mauer beim Balkenanker; Löcher in Decken und 

 Wänden. 1872 wurde die 30 m entfernte Schule getroffen. 



1482. Gastwirtschaft mit Tanzsalon. Der Blitz scheint teils 

 der Telephonleitung, die über das Dach führt, gefolgt zu sein; 

 ein Pfahl, der am Abhänge des Hügels, auf dem das Haus steht, 

 etwa 28 m tiefer sich befindet, ist auf 1 m Länge gespalten. Dann 

 wohl von der Telephonleitung abgesprungen auf die Dachrinne, 

 teils dem Abfallrohr, teils einer Hausklingelleitung folgend, 

 Mauern verschiedentlich durchbrochen, ein Bett angebrannt. 



1483. Der Blitz hat die nach Südwest gerichtete Rute der in 

 Scheren stehenden Mühle zersplittert und ist dann durch die eiserne 

 Welle zur Ableitung gegangen. „Die dem Müller bei der letzten 

 Revision der Blitzableitung unter anderem aufgegebene Einschaltung 

 der Lukenvorrichtung in die Blitzableitung war noch nicht ausge- 

 führt, der Blitz konnte daher nicht direkt auf die Blitzableitung über- 

 gehen und hat auf seinem Wege nach der eisernen Welle die Rute 

 nebst 2 eisernen Bändern zertrümmert. Die Auffangestange hatte nicht 

 die für einen ausreichenden Schutz der Ruten erforderliche Länge." 

 Bericht des Inspektors Schmidt. 



