162 Abhandlungen. 



ca. 1 m über der Erde in das Heufach. Erst am anderen Vor- 

 mittag wurde der Besitzer durch den brandigen Geruch darauf auf- 

 merksam, daß das Heu entzündet war. 



1548. 15 m von einem See; das Haus wurde schon 1869 am 

 16. Dezember vom Blitz getroffen. 



1554. „Der Blitz schlug in der Spitze, eben unter einem Storch- 

 nest, welches sich auf dem gekappten Baum befindet, ein und ging 

 am Baum spiralförmig herunter, die Rinde rundherum in großen 

 Splittern vom Baum reißend. Der Stamm der Pappel war schwarz 

 angekohlt. Storchnest unversehrt. In dem 7 m entfernten Hause 

 befand sich in dem einen Fenster ein großes rundes Loch, in einer 

 zweiten Stube war eine Scheibe zersplittert, es scheint also der Blitz 

 in das eine Fenster hinein, aus dem andern herausgefahren zu sein." 



1556. Der Einschlag erfolgte über der Pumpe; der betäubte 

 Knecht befand sich mit zwei anderen, die nicht getroffen wurden, 

 in der Knechtekammer, die nahe der Pumpe liegt. 



1560. 1561. Blitz schlug in die Spitze des Daches, zersplitterte 

 einen Sparren und 2 Giebelpfosten zu beiden Seiten der Scheune. 

 — Die andere Scheune, welche eingeäschert wurde, soll von dem- 

 selben Blitze [der sich in der Luft dann geteilt haben müßte] ge- 

 troffen sein. 



1562. Schornstein gespalten, eiserne Reinigungstür heraus- 

 geworfen; Stubentür zertrümmert. Schon zweimal früher, 1878 

 und 1892, ist dasselbe Gebäude von einem Blitzschlage getroffen 

 worden. 



1563. „Mutmaßlich ist die Auffangestange auf dem Anbau des 

 betreffenden Gebäudes zuerst getroffen, der Leitungsdraht ist in der- 

 selben zerrissen, zwischen dem Anbau und dem Hauptgebäude bei 

 dem First das Dach auf ca. 2 qm beschädigt, die Schiefer sind 

 fortgeschleudert, die untere Bretterverkleidung beschädigt, 2 Schott- 

 rinnen von Zink beschädigt, eine Zinkdachrinne unmittelbar 

 bei dem in die Erde gehenden Leitungsdraht auf 3 m stark be- 

 schädigt." Unmittelbar bei der Mündung der Rinne in die Erde ist 

 in das Steinpflaster ein Loch von ca. 0,3 m Durchmesser und 0,4 m 

 Tiefe gerissen, das direkt zu dem Brunnenrohr führt, welches von 

 dem außen am Hause befindlichen Röhrenbrunnen zu der Pumpe 

 im Stall geleitet ist. Brunnen und Pumpe waren nicht mit der 

 Blitzableitung verbunden. [Nach Ermittelung der Landesbrand- 

 kasse ist mit Sicherheit anzunehmen, daß der Leitungsdraht von der 

 Schärfe des Eisens im Schlitze der Auffangestange vollständig durch- 





