H. Brodersen. 183 



1865. Blitz scheint den Eisenteilen gefolgt zu sein. 



1866. Am 4. September 1895 wurde dasselbe Haus getroffen. 



1867. Blitz traf einen Wäschepfahl und folgte dem Eisendraht 

 zu anderen Pfählen; dann abgesprungen zum Draht einer Ein- 

 friedigung. 



1869. Ein Briefträger erschlagen auf einem Fußsteige, der 

 über freies Feld führt. Rote, gelbe und braune Flecke auf der Brust; 

 Kleider in Fetzen vom Leibe gerissen, Regenschirm zerrissen, Taschen- 

 uhr zerschmettert; Kragen und Hemd angesengt. 



1877. Drahtleitung aus dem Halter am mittleren Schornstein 

 gerissen; gut abgeführt. 



1880. Schornstein, mit dem starken Regen längs dem Dach 

 zu den Dachrinnen; Reinigungstür herausgeworfen. 



1882. Schornstein zertrümmert, Schieferdach, Gipsdecken; der 

 Blitz scheint schließlich dem Draht der elektrischen Signalleitung 

 zum 270 m entfernten Stationsgebäude gefolgt zu sein. 



1885. Vergoldung der Blitzableiterspitze verschwunden, 

 Blitz ist gut abgeleitet. 



1887. Pappel, welche das 4,20 m entfernte Gebäude weit über- 

 ragte; Rinde des Stammes an zwei Seiten gelöst; wohl abgesprungen 

 aufs Haus, welches niederbrannte. 



1888. Bericht des Inspektors Schmidt: „Die bei dem Blitz- 

 schlage am 8. August erfolgte geringfügige Beschädigung der Mauer 

 ist dadurch veranlaßt worden, daß der Lehrer an der nordöstlichen 

 Giebelseite in unmittelbarer Nähe des mit der Blitzableitung in Ver- 

 bindung stehenden Abfallrohres einen verzinkten eisernen Draht zur 

 Befestigung von Spalierbäumen angebracht hat. Der größte Teil 

 der atmosphärischen Elektrizität ist durch den Blitzableiter in den 

 Brunnen, in welchen die Ableitung führt, abgeleitet worden; nur 

 ein ganz geringer Teil derselben ist der mit der Leitung verbundenen 

 Dachrinne gefolgt, um an der Erdleitung des Abfallrohres herab zur 

 Erde zu gelangen. Die feuchte Mauer und die Spitze des in unmittelbarer 

 Nähe des Abfallrohres tief in die Mauer getriebenen eisernen 

 Halters, an welchem der vom Lehrer angebrachte Eisendraht befestigt 

 war, haben es veranlaßt, daß ein kleiner Teil der Elektrizität auf 

 letzteren übergegangen und infolge der schlechten Leitungsfähigkeit 

 des Mauerwerks eine geringfügige Beschädigung entstanden ist. 

 Um ähnlichen Beschädigungen in Zukunft vorzubeugen, muß der 

 an der nordöstlichen Giebelseite angebrachte Eisendraht durch festes 



