188 Abhandlungen. 



1964. „Das Gebäude war nicht bei der Landesbrandkasse ver- 

 sichert, auch war die Blitzableitung nicht nach den Vorschriften der 

 Anstalt hergestellt. Die Auffangestangen waren, wie an Ort und 

 Stelle angestellte Ermittelungen ergeben haben, nicht von dem mit 

 Eisendraht befestigten Strohdache isoliert, auch wurde der Leitungs- 

 draht durch eiserne Stützen, die durch das Strohdach führten, 

 getragen. Nach Angabe von Augenzeugen ist nun der Blitz in die 

 westliche Auffangestange gefahren und hat das Strohdach bei der 

 dieser Stange zunächst befindlichen eisernen Stütze entzündet." 

 Bericht des Landesdirektors. 



1898. 

 1967. „Die 1875 von Beckm ann-Itzehoe hergestellte Blitz- 

 ableitung besteht aus 6,2 mm starkem Kupferseil (Einzeldraht 0,9 mm) 

 und hohlen, auf Holzpfählen stehenden Auffangestangen. Die von 

 dem Inspektor Meyer angeordnete unterirdische Verbindungsleitung 

 der Ableitungen von den Auffangstangen des Hauptgebäudes besteht 

 aus 7 mm starkem massivem Kupferdraht, und die 1894 von dem 

 Techniker Dahl angeordnete Verbindungsleitung der südlichen 

 Stange des Hauptgebäudes mit der Stange des Anbaues, sowie die 

 ebenfalls 1894 angeordnete Zweigleitung von der Ableitung der 

 Stange des Anbaues nach dem in der Küche befindlichen Brunnen 

 bestehen aus 8 mm starkem massivem Kupferdraht. Ein Blitz hat 

 die auf dem Anbau stehende Auffangestange getroffen und die von 

 letzterer zur Erde führende Leitung an 3 Stellen zerrissen. Das 

 Drahtseil, aus welchem die zerrissene Ableitung besteht, wiegt nur 

 185 gr. pro lfd. m und entspricht somit einem massiven Kupferdraht 

 von nur 5,1 mm Stärke, war also reichlich schwach. Der 

 größte Teil des elektrischen Stromes hat die nach dem Brunnen 

 führende Leitung verfolgt, was daraus hervorgeht, daß das von dem 

 Brunnen nach dem Viehstall führende Kupferrohr, welches im Brunnen 

 mit der Blitzableitung verbunden ist, an dem Punkte, an welchem 

 es in die Erde führt, geplatzt ist. Offenbar ist der elektrische Strom 

 an dieser Stelle von dem Rohr abgegangen, um sich in dem sehr 

 feuchten Erdreich auszubreiten." Bericht des Inspektors 

 Schmidt. 



Daß der Blitz sich auch über die mit dieser Leitung verbundene 

 Ableitung der südlichen Auffangestange des Hauptgebäudes aus- 

 gebreitet hat, erhellt daraus, daß die Erde um diese Ableitung herum 

 etwas aufgewühlt ist. [Die Erdplatte dieser Ableitung bestand aus 



