194 Abhandlungen. 



2072. Die hölzerne Helmstange und der Schornstein wurden 

 getroffen. Feuerherd, Wände, eine Wanduhr zertrümmert. Vom 

 Ziegeldach längs Zinkrinne zur Erde, in die ein Loch gerissen 

 wurde. Kleider auf dem Dachboden entzündet. Obwohl das Ge- 

 witter aus Südwesten kam, ist die Stange auf dem Ostgiebel 

 getroffen. 



2076. 2077. Angeblich trafen 2 Blitze, die kurz hintereinander 

 folgten, dasselbe Haus; der erste Schlag soll den nordwestlichen 

 Erker, der zweite den südlichen Giebel getroffen haben. 



2080. Ob der Blitz von der 10 m hohen Weide auf das 2 m 

 entfernte Haus abgesprungen ist, läßt sich aus dem Bericht nicht 

 erkennen. 



2085. „Die Mühle ist im Jahre 1891 von George -Flensburg 

 mit einer Blitzableitung aus verzinktem Eisenseil versehen worden. 

 George hat auf Wunsch des Besitzers die Auffangestange nicht im 

 Scheitel der Kappe, sondern am sogenannten Sterz angebracht. 

 Infolgedessen liegt, wie aus der Skizze hervorgeht, das Mühlen- 

 kreuz nicht, wie vorgeschrieben ist, im lV2-fachen, sondern im 

 sechsfachen Schutzkreise. Der Blitz hat die Spitze des Flügels, der 

 nach der Gewitterrichtung hin stand, getroffen und, wie die Spuren 

 deutlich erkennen lassen, seinen Weg längs der Rute genommen, 

 ist auf die eiserne Welle übergesprungen und hat von dort aus die 

 mit letzterer verbundene Blitzableitung verfolgt. Die Blitzableitung 

 hat sich bei der vorgenommenen Prüfung im übrigen als vollkommen 

 fehlerfrei erwiesen, und bemerke ich noch besonders, daß die Erd- 

 leitung der Blitzableitung mit dem Hauptrohre der Wasserleitung 

 in der Straße verbunden und somit ganz vorzüglich ist. Es beweist 

 dieser Fall wieder, wie notwendig die Anbringung von Leitungs- 

 draht an den Ruten und Verbindung desselben mit der liegenden 

 eisernen Welle bei solchen Mühlen ist, deren Auffangestange am 

 Sterz angebracht ist. [Auch wohl bei anderen Mühlen sehr zu 

 empfehlen, da sich der Schutz durch die Auffangestange, auch wenn 

 sie auf dem Scheitel der Kappe angebracht war, nicht immer als 

 hinreichend erwiesen hat. Siehe z. B. Nummer 622, 740, 1049, 1165, 

 1483.] Die gedachte Einrichtung ist im Kreise Tondern bei den in 

 Frage kommenden Mühlen bereits im vorigen Jahre durchgeführt." 

 Bericht des Inspektors Schmidt. [Siehe Skizze.] 



2086. „Der Blitz ist in den ca. 2 m vom Hause entfernten 

 10 m hohen Pappelbaum geschlagen und auf das Gebäude über- 

 gesprungen". Mauer und ein Fenster zertrümmert. 



