L. Weber: Resultate der Tageslichtmessungen in Kiel. 379 



Die Tabelle I gibt die Messungsresultate. In der ersten Zahlen- 

 kolonne sind die gefundenen Zahlen angegeben. In der zweiten 

 sind dieselben proportional berechnet für eine Ortshelligkeit von 

 10000 Meterkerzen, in der dritten für eine solche von 35 400, dem 

 Kieler Jahresmittel um 12 Uhr mittags, und in der vierten für die 

 mittlere Ortshelligkeit im Dezember 12 Uhr mittags, die 6800 Meter- 

 kerzen beträgt. Diesen Ortshelligkeiten können die in meinen 

 sekundären Einheiten ausgedrückten mittleren Flächenhelligkeiten 

 des Himmels einstweilen gleich gesetzt werden. 



Es zeigt sich also, daß auf den Tischen die Werte zwischen 

 30,6 und 4,4 Meterkerzen lagen, während ein Platz so dunkel war 

 « 1 Meterkerze), daß eine Messung nicht möglich war. Da die 

 hygienische Forderung an einen Arbeitsplatz 25 Meterkerzen beträgt, 

 so sind sämtliche gemessenen Plätze (bis auf einen) trotz des 

 sehr hellen Tages ungenügend beleuchtet. Im Jahresdurchschnitt 

 geht auch der beste Platz auf 16,8 und der zweitschlechteste Platz 

 auf 2,4 Meterkerzen herab. Im Dezember sind am besten Platze 

 nur noch 3,2 Meterkerzen vorhanden. 



Die Messungen an den Stellen der Büchertitel zeigen, daß an 

 jenem hellen 25. April eine befriedigende Beleuchtung nur für die 

 4 ersten, vom Fenster ab gerechneten, Abteilungen stattfand. Im 

 Jahresdurchschnitt fällt auch die 4. Abteilung unter den Normalwert 

 von 25 Meterkerzen und im Dezember, 12 Uhr mittags, liegen alle 

 6 Abteilungen unter dieser Grenze, die letzten beiden sogar unter 

 1 Meterkerze. 



Die herausgegriffenen Bücherregale sind unter den haupt- 

 sächlich in Betracht kommenden, Rücken gegen Rücken frei auf- 

 gestellten und senkrecht zu den beiden Hauptfensterwänden orien- 

 tierten, wie schon bemerkt, die hellsten. Ganz erheblich viel dunkler, 

 meist weit unter der Messungsmöglichkeit gelegen, sind alle die- 

 jenigen anderen Regale, welche mit dem Rücken an die Außen- 

 wände gestellt sind. Bei vielen Regalen dieser Kategorie ist bei 

 Tage überhaupt nichts zu sehen. Man kann also sagen, daß bei 

 dem weitaus größten Teile aller Bücherregale die 

 Tagesbeleuchtung eine völlig unzureichende, auch 

 den bescheidensten Anforderungen nicht entspre- 

 chende ist. 



Die Zahl der direkt mit dem Photometer untersuchten Plätze 

 ist eine kleine gewesen, und wenn diese Plätze auch mit Vorbedacht 

 unter den hellsten ausgesucht sind und ein zahlenmäßig begründetes 



