( 315 ) 



afleider naar den grond aan te brengen en bovendien de verticale 

 van het dak der zaal afvoerende regenpijpen te verbinden aan den 

 zoo aanstonds te noemen metaalband. 



2°. Rondom het gebouw een breeden, zinken, horizontalen band van 

 200 mM*. (of koperen van 100 rnM 2 ) doorsnede aan te brengen, die 

 verbonden wordt aan alle regenpijpen en aan alle afleiders en die 

 zal kunnen worden bevestigd op een iets grootere hoogte boven den 

 grond dan die, waarop de regenpijpen in de hardsteenen kanalen 

 overgaan. 



Deze band behoeft niet het geheele gebouw te omvatten, maar 

 kan, waar noodig, bijv. bij den doorrit, zijn afgebroken, indien slechts 

 op of nabij de plaatsen waar de band eindigt voor een verbinding 

 met de aarde of met de waterleiding wordt gezorgd. 



3°. De regénbuizen in de binnenplaatsen aan de daarbij gelegen 

 condensatiebuizen te verbinden, welke laatste in goed geleidend ver- 

 band met de inwendige waterleiding moeten worden gebracht. Een 

 der genoemde regénbuizen, die op te grooten afstand van de conden- 

 satiebuizen ligt, kan door den muur heen met de waterleiding in 

 den doorrit worden verbonden. 



4°. Een paar der daarvoor gunstig gelegen afleiders van het hoofd- 

 gebouw in den grond te verbinden met de waterleiding, door daaraan 

 een spruit te soldeeren en eveneens den afleider van de directeurs- 

 woning door een spruit van koperdraad met de waterleidinsgbuizen 

 in den tuingrond nabij de woning te vereenigen, gelijk reeds door 

 den Heer Architect in zijne mededeeling aan ons werd voorgesteld. 



5°. Het geheele metalen systeem van zuilen en gaanderijen in de 

 bibliotheek, dat met het dak daarvan is verbonden ook aan het be- 

 nedeneinde (voor zoover dit nog noodig is) met de ijzeren wentel- 

 trap aldaar te vereenigen en op een of twee plaatsen met de water- 

 leiding of met een grondplaat in verband te brengen. 



6°. Een metalliek verband te leggen op enkele plaatsen tusschen 

 de afleiders en de ijzeren kettingankers, welke volgens de monde- 

 linge toelichting van den Heer Cüypers op de hoogte der verdie- 

 pingen horizontaal binnen in de muren van het hoofdgebouw ver- 

 loopen en gesloten kringen vormen. Gelijk in het Rapport van 

 25 Juni 1887 werd opgemerkt, plaatst het uitgestrekte samenstel dei- 

 ijzeren kappen verbonden met de afleiders het gebouw als ondereen 



