114 Ausstellung von Warmwasser-Heizungen in Berlin. 



Die Ausstellung von Warmwasser-Heizungen in Berlin vom 

 26. — 29. Januar 1893, 



veranstaltet vom Verbände deutscher Handelsgärtner. 

 Hierzu Abbildung 21. 



Im vollsten Sinne des Wortes wurde diese Ausstellung von Fachgenossen mit 

 Spannung erwartet. Aus allen Teilen des Reiches eilten Handelsgärtner nach 

 Berlin, um sich die verschiedenen ausgestellten Systeme anzusehen, und zu prüfen, 

 was das Beste ist. 



Das Wettheizen erfolgte am zweiten Ausstellungstage und beschäftigte 10 Heiz- 

 kessel der verschiedensten Systeme. Die Aufgabe ist so gefasst, dass mit möglichst 

 geringen Kosten die grösste und andauerndste Heizwirkung erzielt werden soll. 

 Jeder Kessel muss 1,5 cbm Wasser, welche sich in einem eisernen Gefässe befinden, 

 durch eine 16 m lange Rohrleitung auf 8o° C. erwärmen, das Wasser auch min- 

 destens 6 Stunden lang möglichst auf dieser Temperatur erhalten. 



Es waren 8 Aussteller mit 10. Kesseln vertreten. 



No. 1. Aussteller Paul Stoffel s- Oberhausen, Rheinland, mit einem aufrecht- 

 stehenden genieteten Kessel No. 4 ohne Einmauerung, Heizfläche 4,40 qm und 

 110/ Wasserinhalt, Preis 480 Mk. Heizt 500 m Rohr von 7$ mm lichter Weite 

 und Aussteller garantiert 60 Grad am Rückflussrohr 1 m vom Kessel entfernt. Nach 

 Angabe des Ausstellers nimmt der Kessel für 8 — 10 Stunden Brennmaterial auf, 

 die Füllvorrichtung ist an der Seitenwand angebracht. Das grösste Wasserquantum 

 enthält der Kessel am oberen Ende, was noch die Vorteile desselben erhöht. Die 

 grosse Heizfläche, an welcher sich die Heizgase stossen, ist gut verteilt, so dass 

 selbst beim starken Heizen der Schornstein, welcher nur aus einem Blechrohr be- 

 stand, dabei ohne Schieber, bequem angefasst werden konnte. Auch die Reinigung 

 ist bei diesem Kessel sehr einfach. Beim Konkurrenzheizen wollte derselbe an- 

 fänglich nicht gut brennen, nach meiner Beobachtung machten überhaupt die 

 meisten Aussteller Fehler beim Anzünden. Das Wettheizen begann vormittags 

 11 Uhr; bis i2 3 / 4 Uhr erreichte dieser Kessel 50 C, 3 3 / 4 Uhr 80 °, abends 8 Uhr 87 . 

 Koksverbrauch 66 kg. Dieser Kessel wurde von einer hiesigen Firma angekauft. 



No. 2. Aussteller M. G. Schott-Breslau. Der Fabrikant hat den ausgestellten 

 Kessel Victoriakessel getauft, es ist dieses ein freistehender Flammenrohrkessel 

 mit 13 Siederohren und einer Feuerung von oben; er kann stehend und liegend 

 verwendet, auch in beiden Fällen eingemauert werden. Heizfläche 3,10 qm, Inhalt 

 180 / Wasser, Preis 370 Mk. Heizt 300 m 75 mm Rohr. Es erreichte dieser Kessel 

 seine Aufgabe: 80 ° C. des Wassers 2 l / 2 Uhr, um 3 Uhr 86° und abends 8 Uhr 

 nicht unter 70 . Koksverbrauch 84,25 kg. Zum Reinigen ist praktisch oben eine 

 bequem abnehmbare Vorrichtung angebracht. Dieser Kessel würde eingemauert 

 besser ausgenutzt werden. 



No. 3. Aussteller R. A. Hartmann, Berlin S., Gitschinerstr. Plattenheiz- 

 kessel mit Langes Universalfeuerung. Genieteter Plattenkessel ohne Einmauerung 

 in Hegender Form mit 7,25 qm Heizfläche und 125 / Wasserinhalt. Die Feuerungs- 

 gase werden zwischen 4 wagerechten Platten hin und her geführt. Der Kessel 

 kann längere Zeit mit Feuerungsmaterial versehen werden und hat ausserdem einen 

 beweglichen Rost, Preis 800 Mk. 



Obgleich diese Konstruktion noch abänderungsbedürftig ist, ist doch die Idee 

 neu und beachtenswert. 



