HO Ausstellung von Warmwasser-Heizungen in Berlin. 



No. 7. Englischer Etagenkessel, Keiths Patent. Aussteller E. F. Thi er s- 

 Dresden. Dieser Kessel ist, ganz von Gusseisen, aus mehreren Teilen zusammen- 

 gesetzt, kann von jedem Gärtner selbst beliebig grösser oder kleiner gemacht 

 werden. Der ausgestellte Kessel hatte eine Heizfläche von 4,10 gm, Wasserinhalt 

 93 /, Preis 500 Mk. Es ist kein Punkt an der Heizfläche, der nicht gut von den 

 Heizgasen berührt würde. Die meisten grossen Dresdener Firmen haben diesen 

 Kessel schon mehrere Jahre im Gebrauch und äusserten sie sich mir gegenüber 

 sehr befriedigend. Beim Wettheizen erreichte dieser Kessel die Temperatur von 

 8o° 2 Uhr 15 Minuten, bis 5 1 /.., Uhr wurden 8o° gehalten und fiel dann die Wasser- 

 temperatur bis 8 Uhr abends auf 76 . Koksverbrauch 70,25 kg. Der Feuerraum 

 war bei diesem Kessel klein, doch habe ich mich bei der Kontrolle überzeugt, 

 dass bei ganz kleinem Feuer die gewünschte Temperatur 4 Stunden ohne Auf- 

 schüttung gut gehalten wurde; das erzielte der Heizer durch Regulierung an der 

 Aschenthür. Die Reinigung ist bei diesem Kessel sehr leicht und kann während 

 des Heizens ausgeführt werden. 



No. 8. Genieteter Röhrenkessel, Modell 1892 wie beistehende Abbildung. 

 Aussteller H. Eisenach-Cüstrin. Heizfläche 6,34 gm, Wasserinhalt 232 /, Preis 

 500 Mk. Dieser stehende Kessel hat zwei Kreise Siederohre, die Heizgase gehen 

 in dem inneren Kreise nach oben und in dem Aussenkreise nach unten, steigen 

 dann wieder zwischen Kessel und Mauerwerk nach oben und werden darauf durch 

 eine Zunge nach dem Schornstein geleitet. Beim Wettheizen machte der Aus- 

 steller den Fehler, dass er den Kessel vor dem Anheizen bis obenan mit Holz 

 und Koks füllte und dann den erhaltenen Kohlenzünder anstatt unter das Holz, 

 auf das Holz legte, folgedessen sammelte sich viel Rauch und kalte Luft, welche 

 nicht durch den Schornstein entwichen. . Der Heizer musste den ganzen Apparat 

 erst entleeren und bekam dadurch 1 / 2 Stunde Verspätung. Trotzdem erreichte 

 dieser Kessel 2 Uhr 10 Minuten die Höhe von 80 °, eine halbe Stunde später die 

 von 82 °, von 3V 2 bis 8 Uhr abends hat der Kessel keinen Koks mehr bekommen, 

 die Temperatur war bis zum Schluss nur auf 75 ° gesunken. Koksverbrauch 

 60,25 k §- 



Dieser Kessel hat in der programmmässigen Zeit seine Aufgabe gelöst und das 

 wenigste Brennmaterial verbraucht. 



No. 9. Aussteller E. Angrick-Berlin SO. hatte zwei kleine aufrechtstehende, 

 eingemauerte Flammenrohrkessel zu seiner Heizung vereinigt, die zusammen 5,70 gm 

 Heizfläche und 320 / Wasserinhalt hatten, Preis pro Stück 270 Mk. Die Füllvor- 

 richtung liegt an einer Seite und ist sehr gross, sie soll, gespeist, 24 Stunden vor- 

 halten. Die Heizungs- und Aschenthür wird beim Feuern dicht geschlossen und 

 die Luftzuführung durch einen sinnreich angebrachten Apparat selbstthätig reguliert. 

 Dieser Apparat soll sich auch bei jeder anderen Wasserheizung anbringen lassen. 

 Der Kessel erreichte beim Wettheizen 2V2 Uhr 80 °, abends 8 Uhr 69 °. Verbraucht 

 hat er an Koks 76 kg. 



No. 10. Doppelter Haubenkessel, ausgestellt von Fränkel & Co., Leipzig- 

 Lindenau, in zwei Exemplaren, ein Kessel war eingemauert, und einer lag frei. 

 Diese beiden Kessel haben bei den Besuchern nach jeder Richtung Aufsehen 

 erregt, der nicht eingemauerte durch seine originelle Bauart und der eingemauerte 

 durch seine allein dastehende Leistung. Die Kessel sind aus starkem Kesselblech 

 angefertigt, genietet und nach jeder Richtung sorgfältig und dauerhaft gearbeitet. 

 Heizfläche 5 gm, Preis 580 Mk. Nach Mitteilung des Ausstellers heizt der aus- 

 gestellte Kessel 1000 m 95 mm Rohr und verbraucht in 48 Stunden bei dieser 

 Rohrlänge 750 kg Braunkohle. Am 28. Januar wurden mit einer ausgestellten und 



