221 



Il est remarquable que l'on n'a découvert 

 des tuyaux endommagés^ que dans le peu d'en- 

 droit où la surface du terrain avoit obligé de 

 poser la conduite suivant une légère infle- 

 xion dans le plan vertical et où Геаи 

 pouvait séjourner , ou s'accumuler peu à 

 peu , après qu'on eut vidé l'aqueduc. Ces 

 légères inflexions se trouvent toutes sur 

 la grande rue de Méstchansky ^ auprès de la 

 tour de Soukharev , sur une distance de 600 

 sagènes, et prouvent évidemment que les rup- 

 tures sont dues à la force irrésistible de Гех- 

 pansion de la glace dans les tayaux. La 

 même conduite ^ depuis la machine jusqu'à la 

 grande rue , sur une distance de 1460 sagè- 

 nes, exposée en partie à une pression hydrau- 

 lique d'une centaine de pieds de hauteur , n'a 

 pas indiqué la moindre trace de fJltratipns , 

 tandis que les tuyaux endommagéi les produi- 

 saient sur le pavé , quand ils avaient à peine 

 quelques pieds de charge hydraulique. C'é- 

 taient des endommagemens accidentels qui cau- 

 saient ces filtrations ; les tuyaux , vidés en 

 automne, et chargés d'une pression immense y 

 résistent parfaitement , et les filtrations ne se 



