DES EÉSULTATS QU'A FOURNIS, A LA STATION ETC. 



147 



Juell, est additionnée à la station de Rostov du coagulant introduit directe- 

 ment dans le tube amenant cette eau à l'un des deux bassins de décantation 

 parallèles dont la section transversale est donnée par la figure I. 



Chacun de ces bassins de décantation avait une capacité de 36000 vio- 

 dères (=4424,4 hectolitres) et tout les deux ensemble, par conséquent, une 

 capacité de 72000 viodères (8848,8 hectolitres); tous les 6 filtres de Jowell 

 fonctionnant à la fois et l'eau étant amenée à la ville à la quantité de 

 1200000 viodères (=147480 hectolitres) par 24 heures, elle devait donc 

 y stanger pendant 1 h. 

 25 minutes. Comme le 

 montre la figure, l'eau 

 du Don additionnée du 

 coagulant au cours de 

 son acheminement vers 

 les bassins de décan- 

 tation, entre par le ro- 

 binet «к» dans la par- 

 tie antéro - inférieure 

 du bassin de décanta- 

 tion «^4» et, l'ayant 

 rempli, s'écoule, à la 

 partie postérieure op- 

 posée, par le tube «£» et le robinet <ш х » dans la partie inférieure du bassin de 

 décantation «27», et c'est seulement après l'avoir rempli et traversé que l'eau 

 aborde les filtres de Jowell. En fermant le robinet «к г » et en ouvrant le robinet 

 «w 2 » siégeant sur une ramification du même tube «£» en-deça du robinet «^», 

 on peut faire passer directement du bassin de décantation «A» aux filtres de 

 Juell l'eau n'ayant pas traversé préalablement le bassin de décantation «Б». 



La construction des bassins de décantation que nous venons d'exposer, 

 permet de varier dans certaines limites la durée de la stagnation de l'eau, 

 ce qui est d'une importance capitale dans les cas où quelques-uns des filtres 

 de Jowell montés ne fonctionnent guère. En effet pour qu'ils fonctionnent 

 d'une manière parfaite, ils doivent être alimentés par de l'eau dont la teneur 

 en flocons du coagulant déposés est bien déterminée, aussi bien quant à la 

 quantité qu'à la qualité (c'est-à-dire quant au volume de ces flocons); or, ces 

 deux facteurs dépendent de la durée de la stagnation de l'eau. 



Pour désinfecter l'eau du réseau potable, la solution de chlorure de 

 chaux fut introduite dans le bassin de décantation «A» (fig. I) à l'aide du 

 tube «ж» qui l'amène au centre du fil formé par l'eau apportée à ce bassin de 



10* 



