148 G. JU. BRONOWICKI ET S. K. DZERSZGOWSKI, 



décantation par le robinet ««», ce qui permettait d'obtenir un mélange aussi 

 homogène que possible de l'eau entrant dans le bassin de décantation avec la 

 solution désinfectante ajoutée. La solution de chlorure de chaux arrivait du 

 réservoir régulateur «P» au tube «%» à l'aide du robinet en ébonite «p» ouvert 

 de manière à laisser s'écouler dans l'unité du temps une quantité d'eau rigou- 

 reusement déterminée. Pour que le robinet «p», avec sa lumière bien fixée, 

 laissât passer invariablement la même quantité d'eau par unité du temps, le 

 niveau de celle-ci au réservoir «P» était maintenu constant à l'aide des robi- 

 nets à charnière «щ» et «w 2 » en ébonite, munis de flotteurs; l'ouverture et 

 la fermeture de ces robinets ayant lieu d'une façon automatique, l'eau écou- 

 lée du réservoir «P», était remplacée par une quantité égale d'eau arrivant 

 de la citerne «г^» ou «^ 2 » } suivant que celle-là ou celle-ci y était intercalée. La 

 capacité du réservoir distributeur «P» étant de 12 viodères (=1,5 hectolitre à 

 peu près), celle de chacune des citernes était de 300 viodères (=37 hectolitres 

 à peu près). Les citernes étaient en fer bétonné, tandis que le réservoir dis- 

 tributeur, en bois tapissé de plomb. Tous les robinets étaient en ébonite, et 

 tous les tubes de communication étaient en plomb. Les appareils ainsi con- 

 struits, ont été trouvés très avantageux aussi bien en ce qui concerne la com- 

 modité de leur emploi qu'en ce qui est de la solidité; en effet, durant tout 

 une année il n'y avait lieu de procéder à aucun changement, ni même à une 

 réparation quelconque. Quant à la concentration de la solution de chlorure 

 de chaux contenue dans les citernes, elle était telle que la quantité du liquide 

 à ajouter à l'eau entrant dans le bassin de décantation «A» pour que la teneur 

 en chlore actif y correspondât à celle déterminée d'avance, cette quantité du 

 liquide à ajouter à l'eau oscillait tout au plus entre 1 et 2 litres par minute. 

 Pour obtenir ces solutions de chlorure de chaux rigoureusement titrées, l'eau 

 remplissant les citernes «г^» et «щ» (cette eau y arrivait des conduites à l'aide 

 des robinets «o^ et «o a »), était additionnée d'une quantité convenable d'une 

 solution concentrée de chlorure de chaux que l'on apportait préparées d'avance 

 dans des flacons en verre. Ayant déterminé, à l'aide des jalons placés dans les 

 citernes, la quantité d'eau y versée et, par titrage, la teneur de la solution 

 concentrée de chlorure de chaux en chlore actif, on procédait, par calcul, à 

 la détermination de la quantité de cette solution concentrée à ajouter à cha- 

 cune des citernes pour l'obtention d'une solution avec la teneur nécessaire en 

 chlore actif. C'est cette quantité calculée de la solution concentrée qui était 

 ajoutée à l'eau de chaque citerne, après quoi elle était soigneusement brassée 

 jusqu'à obtention d'une concentration partout égale (cette dernière était tout 

 de même contrôlée par titrage). Pour ce qui est de la préparation de cette 

 solution concentratée de chlorure de chaux, on y procédait dans un local à 



