DES RÉSULTATS QU'A FOURNIS, A LA STATION ETC. ] 81 



des colonies moins nombreuses que l'eau au-delà et que, d'autre part, les 

 filtres ne fournissaient de l'eau plus riche en microbes qu'au bout d'un tra- 

 vail de plusieurs jours, c'est-à-dire au bout du laps de temps nécessaire pour 

 l'apparition et la pullulation de la flore bactériennes des filtres, cette supposi- 

 tion deviendra plus que probable. Quant à la supposition que le chlore ajouté 

 à l'eau ne fait guère périr les microbes et en entrave seulement les manife- 

 stations vitales, et que, par conséquent, ces microbes sont retenus par les filtres 

 tant que l'eau contient du chlore, elle est à rejeter, car elle n'explique point 

 dans toute son étendue le phénomène intéressant dont il est question. En 

 effet, demeurent inexpliqués alors les faits que voici: 1) Pourquoi les filtres 

 retiennent-ils les microbes de l'eau au cours des premiers jours de la neutra- 

 lisation de celle-ci? 2) Pourquoi, au bout de quelques jours, les filtres dimi- 

 nuent-ils le nombre des colonies développées à l'ensemencement de l'eau 

 chlorurée d'une manière moins accusée que ce n'est le cas avec l'eau n'ayant 

 pas été traitée par le chlore? Enfin 3) Pourquoi l'eau ayant traversé les fil- 

 tres, quoique très riche en colonies développées, n'en est pas moins dépourvue 

 du colibacille, dont la résistance à l'action du chlore n'est pas moins accusée 

 que celle de la plupart des espèces microbiennes constituant le plancton de 

 l'eau? 



Nous sommes d'avis, que le phénomène en question doit être mis sur le 

 compte de la pullulation énergique du plancton du filtre, grâce au développe- 

 ment libre, hors concours, des espèces microbiennes qui ont résisté à l'action 

 bactéricide manifestée par le chlore pendant le séjour de l'eau dans les réser- 

 voirs de décantation. En examinant l'eau du réseau potable dans une école 

 avec internant (l'eau y employée, était stérilisée par ébullition), l'un de nous 1 ) 

 a noté la pullulation aussi étonnamment rapide des microbes spécifiques. 



Pour désinfecter l'eau, cette école a recours à l'ébullition avec refroi- 

 dissement consécutif dans des condensateurs; mais comme le nombre des élè- 

 ves atteint 1200 et que les condensateurs n'avaient pas eu le temps de re- 

 froidir l'eau, cette dernière aborde encore tiède les tuyaux du réseau do- 

 mestique. 



L'examen de l'eau ayant traversé les robinets démontables dans diffé- 

 rentes parties de ce réseau, a décelé les faits que voici: 1) 200 с. с de cette 

 eau ne contiennent guère le colibacille, hôte constant du réseau de la con- 

 duite municipale qui alimente les bouilleurs; 2) cette eau est presque dépour- 

 vue des microbes se développant à 22° С sur gélatine; et 3) cette eau donne 

 jusqu'à 25000 colonies se développant sur gélose à 37° С 



1) S. K. Dzerszgowski. 



