DES RÉSULTATS QU'A FOURNIS, A LA STATION ETC. 193 



du chlore pour l'oxydation des substances facilement oxydables est-elle supé- 

 rieure à ce taux, on élèvera en conséquence la quantité initiale du chlore 

 ajouté. L'addition de 0,5 ta 0,75 mgr. de chlore par 1 1. d'eau qui stagne 

 de 4 à 6 heures, en rend la désinfection sûre et certaine, à la condition que 

 le chlore ne soit pas trop rapidement consommé pour l'oxydation des substan- 

 ces facilement oxydables et qu'on n'oublie jamais que, au bout de la durée 

 de la stagnation en question, l'eau doit encore contenir au moins 0,1 mgr. 

 de chlore par 1 1. 



Pour déterminer la quantité du chlore à ajouter à l'eau pour la désin- 

 fecter, il faut prendre en considération si cette eau sera, oui ou non, soumise 

 à la filtration consécutive. L'eau à désinfecter par le chlore ne sera-t-elle pas 

 soumise à la filtration consécutive, la quantité du chlore à ajouter doit être 

 considérablement augmentée, ou bien le laps de temps pendant lequel il peut 

 exercer son action, doit être considérablement allongé: c'est seulement à cette 

 condition qu'on fera périr les microbes incluses dans les substances en sus- 

 pension. Ce qui vient d'être dit, est directement confirmé par nos expérien- 

 ces. En effet, le colibacille faisait complètement défaut dans l'eau filtrée, 

 tandis qu'il fut trouvé de temps en temps dans l'eau n'ayant pas encore tra- 

 versé les filtres; cela peut être attribuable seulement à la conservation du 

 colibacille dans les grumeaux des substances organiques en suspension. 



Pour que le chlore ajouté en quantité convenable, exerce un effet désin- 

 fectant d'une façon régulière et constante, il est indispensable que cette action 

 se manifeste pendant toute la durée nécessaire. Aussi, pour obtenir des résul- 

 tats constants et sûrs, faut-il tâcher que les réservoirs de décantation soient 

 construits de manière à ce que chaque goutte qui s'en écoule, y ait séjourné 

 au moins tout le temps déterminé d'avance. La technique, en règle générale, 

 ne résout ce problème qu'à grand'peine; la solution en devient impossible 

 lorsqu'on est obligé de procéder à la désinfection de l'eau par le chlore dans 

 des bâtiments qui n'étaient pas construits dès le début pour ce but. 



La station de Rostov peut nous servir à titre d'exemple. En examinant la 

 tableau I (p. 152 — 169), nous voyons que la teneur en chlore de l'eau quittant 

 les filtres, oscille considérablement au cours des 24 heures. Voici, p. ex., les 

 chiffres du 9 (22) mars 1912. L'addition, pendant ces 24 heures, du chlore 

 au taux de 1,25 mgr. par 1 1. d'eau, a pour effet que l'eau filtrée contient 

 (moyenne de 24 dosages) 0,44 mgr. de chlore par 1 1., les dosages, pris cha- 

 cun à part, oscillant entre 1,4 et 0,04 mgr. De telles oscillations témoignent 

 que les réservoirs de décantation fonctionnent d'une façon extrêmement irré- 

 gulière, c'est-à-dire que la solution de chlorure de chaux ajoutée n'est pas 

 uniformément mélangée, et qu'il y a clans ces réseroirs clés courants d'eau 



хѵш. 13 



