W. Nollain: Der Schrammsche Triumph-Kessel. 557 



wird nicht so leicht übertroffen werden können. Noch etwas grösser könnte 

 •die Liste sein, wenn nicht der kalte Winter 1879/80 und mehrere heftige 

 Stürme der letzten Jahre manchen Riesen gefällt oder zarterem Leben ein 

 Ende sremacht hätten. 



Der Schrammsche Triumph-Kessel, ein neuer Kessel für Gewächs- 

 hausheizungen. 



Von W. Nollaiii. 



Hierzu Abbildungen 124 und 125. 



Bei Gelegenheit der vom Ver. z. Bef. d. G. zu Charlottenburg veranstalteten 

 Gartenbau-Ausstellung vom 14. — 17. September war von einer Erfurter Firma das 

 Modell eines Kessels für Warmwasser- und Dampfheizungen ausgestellt, welches 

 sich von anderen Kesselkonstruktionen wesentlich unterschied und das Interesse 

 der Fachmänner in hohem Grade erregte. 



Auf der internationalen Gartenbau-Ausstellung zu Dresden im vorigen Jahre 

 wurde ein Kessel dieser Konstruktion zum ersten Male dem Publikum in Thätigkeit 

 vorgeführt und zugleich der Beweis geliefert, dass es die deutschen Gärtner nicht 

 mehr notwendig haben, englische Kessel, wie den Klimax, Chatworth etc. zu kaufen, 

 da wir Deutsche heute ein Fabrikat zu liefern im stände sind, welches ausländische 

 Ware in jeder Beziehung übertrifft. Von dieser Ansicht gingen in Dresden auch 

 die Preisrichter aus, als sie den unten beschriebenen ScHRAMMSchen Triumph- 

 Kessel mit einer grossen goldenen Preismünze bedachten. 



Wie das in Charlottenburg ausgestellte Modell und Abbildung 124 zeigt, ist 

 der ScHRAMMsche Triumph-Kessel*) ein frei aufrechtstehender Röhrenkessel, dessen 

 Wände aus 8 — 15 mm starken schmiedeeisernen Platten bestehen, die nicht zu- 

 sammengeschweisst, sondern mit einander wie bei jedem grossen Dampfkessel ver- 

 nietet sind, ein Vorteil, der bei etwa eintretender Reparaturbedürftigkeit nicht hoch 

 genug zu schätzen ist. Es sind ferner die Kessel, wie die Dampfkessel neuester 

 Konstruktion, nicht eingemauert**), weil das Mauerwerk während des Sommers, 

 wo der Kessel nicht in Thätigkeit ist, stets Feuchtigkeit anzieht, welche zerstörend 

 auf die Kesselwände einwirkt. Es wird fernerhin kein Mauerwerk unnütz erwärmt 

 und unser Kessel, falls keine Wärmeabgabe an den Heizraum, der oft zum Ver- 

 pflanzen oder Aufbewahren harter Pflanzen dient, erwünscht ist, mit einem Isolier- 

 mantel aus Kieseiguhr u. dgl. versehen. 



Wie die Abbildung 125 zeigt, ist der Kessel mit einem centralen Füllschacht s 

 versehen, um den sich eine Anzahl Feuerröhren konzentrisch anordnen. Der Rost 

 besteht aus einem gewöhnlichen Stabrost a und einer Anzahl diesen umgebenden, 

 aus dem unteren Kesselboden hervortretenden Röhren, die mit Wasser gefüllt, die 

 Heizfläche ganz bedeutend vergrössern und einen unverbrennlichen Korbrost 

 bilden, der die Hitze des glühenden Coakses aufs höchste ausnutzt. Der Vorwurf 

 einer Konkurrenzfirma, das Wasser zirkuliere nicht in diesen Röhren, ist zu durch- 

 sichtig, als dass er hier widerlegt zu werden brauchte, ebenso jener, dass sich in 

 den Röhren Schmutz ansammele. Da in eine Wasserheizung jährlich nur einmal 

 W r asser gefüllt wird und die täglichen Nachfüllungen zu geringfügig sind, als dass 



*) Generalvertreter: H. Fleischhack, Charlottenburg, Berlinerstr. in. 

 **) Auch bei Herrn Gartenbau-Direktor Haupt in Brieg nicht. L. W. 



