130 SOCIÉTÉ ROYALE ZOOLOGIQUE ET MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE. 



diffère beaucoup, la prise se fait en quarante minutes. Il y a donc un 

 courant momentané et très rapide dans ces grands tuyaux, du reste 

 fort courts; ils n'ont comme longueur que la traversée de la digue. 

 Quelques Dreissensia se fixent dans l'encoignure des joints, là où ils 

 sont soustraits à l'impact du courant. 



L'eau décantée est prélevée au moyen de tuyaux flottants et arti- 

 culés et conduite par un tuyau en fonte de 24 pouces (60 centimètres) 

 à environ 200 mètres de là, dans le puits des pompes spirales; puis, 

 par un canal ouvert vers les filtres. Ce canal ne donne jamais d'ennui. 

 Mais il n'en est pas de même du tuyau de 24 pouces. Au bout de cinq 

 ans, il en sortait des paquets de 10 centimètres d'épaisseur, qui 

 obstruaient parfois le treillis des bacs où se déversent les pompes 

 spirales. Les ouvriers désignaient ces paquets comme « mousse»; 

 c'était des tubes cornés de Bryozoaires avec les Crustacés et Jes Vers 

 comme à Hambourg. Le diamètre du tuvau devait être réduit à 

 environ 40 centimètres et à plusieurs reprises on put constater que 

 l'eau se contaminait comme odeur par son passage à travers ce 

 tuyau. 



11 était donc urgent de procéder à un curage. Mais ce tuyau était 

 à plusieurs mètres sous terre et dans un très mauvais terrain, à côté 

 de constructions importantes. Un nettoyage par raclage eut été fort 

 difficile. L'introduction d'une sphère mobile comme au siphon du pont 

 de l'Aima n'aurait pas enlevé les tubes soudés à la paroi; la sphère 

 aurait été coincée et aurait ainsi constitué un grave danger. Des cor- 

 rosifs chimiques auraient été coûteux et auraient attaqué le métal 

 plutôt que les Bryozoaires. Finalement, le moyen appliqué a été la 

 chaleur par condensation de la vapeur d'une chaudière dans le puits 

 des pompes spirales, les bouts articulés des tuyaux flottants dans les 

 réservoirs de décantation étant relevés hors de l'eau. Quand dans ces 

 bouts articulés il y avait une température d'environ 70°, les flotteurs 

 ont été de nouveau abaissés, les pompes spirales mises en marche à 

 pleine vapeur pour créer une chasse énergique dans le tuyau. Ce 

 moyen eut un plein succès. Les Bryozoaires étaient détachés des 

 parois, tout était mort et il sortit du tuyau plusieurs mètres cubes de 

 Polypes. On peut se renseigner assez exactement sur la croissance à 

 nouveau de cette faune fixée par le plankton du canal ouvert alimen- 

 tant les filtres : la quantité de déjections de Bryozoaires indique s'il y 

 a utilité à appliquer de nouveau la vapeur. Une application par an 

 suffit pour maintenir le tuyau en parfait état. 



