-SGas— 
ou ont si longtemps suffi à Nantes 60 lit., Paris 69 lit. 
Genève 74, Toulouse, Bruxelles, Manchester, Narbonne, 
Lyon, 80 ; Cette, Gênes, Londres, 110 lit. Et si plus tard 
il était nécessaire, pour des besoins industriels ou sanitai- 
res, de demander comme Besançon 240 lit. à un canal, 
comme Glasgow, à la Clyde et à trois canaux, comme Nar- 
bonne, Manchester et Muuich, à divers canaux ou comme 
Carcassonne et Castres 400 lit. au canal du Languedoc ou 
à une rivière pourvue d’eaux claires, la chose lui serait 
beaucoup plus facile que l’on ne croit. Mais pour le moment, 
vu la population, la situation industrielle, sanitaire et 
financière de la ville, nous ne craignons pas d'affirmer 
qu’il lui suffirait largement aujourd’hui: d’avoir 75 lit. par 
jour et par habitant, pour une population portée à 20,000 
âmes, soit 1,500 mètres cubes par jour ou 19 lit. par seconde. 
Or, nous avons déjà 20 lit. par tête, soit 350 mètres cubes 
par jour ou # lit. par seconde, 1l nous suffira donc de trou- 
ver 55 lit. à 60 lit. par tête, soit 1,200 mètres cubes par 
jour, soit 15 lit. par seconde, sauf à pouvoir, dans un 
avenir sans doute éloigné, augmenter cette quantité si le 
besoin venait à s’en faire sentir. 
Or, dans les conditions actuelles de rendement de l’aque- 
duc filtrant et de la nappe du Ramier, il faudrait tripler 
cette galerie ou la prolonger de 2,800 mètres, ce qui coû- 
terait près de 225,000 francs. Mais l’on serait bientôt arrêté 
par le chemin de fer, par le talus souterrain marno-lithique 
correspondant probablement à la rive droite du ruisseau 
Mortarieu et très probablement aussi par un appauvrisse- … 
ment croissant de la nappe d’eau. 
Drainer profondément, on n’y peut guère songer, à 
cette profondeur de 8 mètres ; quant à un drainage super- 
ficiel, il ne produirait rien dans ce sol glaiseux. 
Pauvreté de la nappe. — Des considérations hydro- 
géologiques puissantes nous font d’ailleurs présumer 
qu'il y a très peu d’eau dans la plaine du Ramier. En effet, 
