242 



1° à l'introduction de l'eau dans la chaudière ; 2° au dégagement de l'air 

 quand on chauffe l'appareil pour la première fois ; 3° au dégagement 

 de la vapeur (il s'en forme toujours un peu) ; 4° à permettre à l'eau 

 de se dilater et de se contracter librement lors des variations de 

 température, sans que sa pression varie sur les parois de la chaudière 

 et du circuit. 



Le vase V étant ouvert à l'air, on est certain en outre que la 

 température de l'eau ne dépassera pas environ 100 degrés; une 

 très-petite ouverture suffit pour cela. 



27. Dans un calorifère à eau chaude, il faut que la longueur des 



canaux d'eau, le diamètre intérieur des tubes et leur développement 



soient tels que le volume d'eau qui passe dans les tubes soit suffisant, 



attendu que l'effet produit dépend du volume d'eau qui circule dans 



l'appareil, et du refroidissement qu'elle éprouve. Mais dans chaque cas 



particulier, on peut reconnaître si la masse d'eau qui sort de la 



chaudière et qui y rentre dans un certain temps, correspond à 



l'étendue des surfaces de chauffe. 



5 



28. La capacité du vase d'expansion doit être au moins égale à— — ■ 



100 



de celle de la chaudière, pour recevoir l'accroissement du volume 

 de l'eau. 



La capacité des tuyaux de circulation peut varier de 15 à 30 cen- 

 tièmes de celle de la chaudière. Leur diamètre et celui du tube 

 d'ascension varient de 10 à 15 centimètres. 



Quant les surfaces des tubes de circulation sont libres dans l'enceinte 

 à chauffer, la serre par exemple, on admet que les quantités 

 de chaleur émises par mètre carré et par heure sont sensiblement 

 représentées par 10 à 12 fois l'excès de température. Dans ces con- 

 ditions, si l'eau chaude entre dans la circulation à 90 degrés, et 

 en sort à 40, sa température moyenne est de 65 ; et si la tempéra- 

 ture sensiblement constante de la serre est de 20 degrés, la diffé- 

 rence moyenne est de 45; donc l'émission par heure et par mètre 

 carré est de 450 à 540 calories. 



De sorte que si le chauffage exige 2700 calories par heure, la circu- 



2700 

 culation doit offrir une surface de chauffe de -— — - = 6 mètres carrés. 



450 



Le poids d'eau qui doit traverser l'appareil n'est pas moins facile à 

 calculer. Si l'eau sort de la chaudière à 90 degrés et y entre à 40, elle 



