— 243 — 



perd 50 calories par kilogramme ou litre circulant : donc il faut faire 



2700 

 passer ■ = 540 litres d'eau, ou 9 litres par minute, ou 15 centi- 



ou 



litres par seconde. 



29. C'est d'après» cette dernière donnée que l'on détermine le 

 diamètre des tubes de circulation. Nous ne ferons pas ici ce calcul, 

 mais la remarque suivante est nécessaire. On peut toujours remplacer 

 un tuyau unique calculé, par un faisceau de tuyaux, pourvu que la 

 somme des sections de ceux-ci soit égale au moins, à la section du 

 tuyau calculé. Ainsi l'on peut substituer à un tuyau de circulation de 

 10 centimètres, un faisceau formé de quatre tuyaux ayant 5 centi- 

 mètres de diamètre. 



Cette division du canal de circulation peut être avantageuse dans 

 certains cas, soit en disséminant plus l'émission de la chaleur, soit 

 en permettant d'apporter une partie de la surface d'émission plus près 

 d'un point donné, ou de diminuer la longueur du circuit. 



Quand l'eau chaude se ramifie en plusieurs branches quelles que 

 soient leurs sections, leurs longueurs et leurs formes, le liquide 

 marche dans tous à la fois avec des vitesses qui ne peuvent varier 

 qu'en raison des frottements contre les parois; or si les tubes sont 

 égaux ces frottements le seront aussi. 



30. Les procédés pour appliquer le principe de la circulation de 

 l'eau sont peu variés. En voici un qui nous paraît convenir particu- 

 lièrement aux serres (1). Au sommet de la chaudière entièrement 

 pleine d'eau se trouve un dôme, appelé vase de distribution, d'où par- 

 tent plusieurs tuyaux. 



L'un de ceux-ci sert à établir une communication aussi directe que 

 possible entre la chaudière et un récipient supérieur qui sert unique- 

 ment d'appareil de sûreté, en facilitant l'échappement de la vapeur 

 qui pourrait se former, et en limitant par sa communication avec l'air 

 libre, la pression dans l'ensemble de la circulation. C'est à cause de 

 cette destination spéciale que le récipient supérieur s'appelle vase 

 d'expansion. 



Les autres tuyaux, qui partent du dôme de distribution sont en 

 réalité les seuls qui servent à la circulation de l'eau chaude à partir 



(1) Voir Applications de la chaleur, cours professé à Gand par M. Yaléiïus. 



