244 



de la chaudière. Ils sont disposés horizontalement ou à peu près, et, 

 de distance en distance, communiquent avec des groupes de tuyaux 

 transversaux disposés de manière à distribuer la chaleur dans toutes 

 les parties de l'enceinte. Tous ces tubes aboutissent au canal de retour 

 placé en contre-bas, et ramenant à la chaudière le liquide refroidi. 



31. Quelle forme de chaudière faut-il adopter pour le chauffage par 

 circulation d'eau ? Si la simplicité de la forme et de la construction 

 était le seul objet à considérer, il faudrait conseiller la forme cylin- 

 drique horizontale (section circulaire), avec un dôme : c'est le type 

 le moins compliqué que puisse offrir l'industrie. 



Cependant lorsqu'il s'agit de pourvoir aux besoins de vastes établis- 

 sements horticoles, il faut bien abandonner cette forme, et suivre 

 pour ces installations grandioses les règles dont la grande industrie 

 a depuis longtemps proclamé les avantages. On pourra donc, suivant 

 les circonstances, adopter les différents types connus, ou leurs dérivés, 

 notamment : les chaudières à tubes bouilleurs, à tubes réchauffeurs, 

 à carneaux et à foyers intérieurs, enfin à faisceaux tubulaires. Une 

 seule chaudière, de dimension convenable, choisie dans ces types, 

 suffirait à plusieurs serres de climats différents : car l'eau en circulant 

 se refroidit progressivement, et il est possible de faire coïncider les 

 divers tronçons du circuit, avec les emplacements appropriés aux 

 T températures particulières à 



ces tronçons. 



32. Comme la tempéra- 

 ture de l'eau ne dépasse 

 jamais 100 degrés, on peut 

 sans inconvénient repren- 

 dre le type de la chaudière 

 à basse pression de Watt 

 dit en tombeau. Cet appareil 

 qui ne convient pas aux ap- 

 plications de la haute pres- 

 sion, a l'avantage d'offrir 

 au foyer une grande surface, 

 ce qui rend son action plus 

 Tië ' 30 * efficace et plus économique. 



Les gaz chauds, dégagés par la combustion du charbon déposé sur 



