248 



de chauffe augmentée proportionnellement à la racine carrée du 

 nombre des tubes composant le faisceau. Mais l'avantage de cet 

 accroissement peut être compensé par le prix de l'installation. 



Les conduites d'eau pour le chauffage de serres sont ordinairement 

 formées de tubes de fer étiré, dont la fabrication est aujourd'hui 

 très-perfectionnée en Angleterre et en France. Leur durée est pour 

 ainsi dire indéfinie, car les impuretés de l'eau ordinaire ont ici peu 

 d'action ; en effet, les dépôts incrustants se font principalement dans 

 la chaudière. D'ailleurs la consommation d'eau est en réalité si faible, 

 qu'il est aisé, soit de choisir ce liquide très-pur, en le puisant dans 

 une citerne à eau de pluie, soit de l'amener à un degré de pureté 

 très-convenable, en le laissant séjourner quelque temps à l'air dans 

 un réservoir un peu large. 



L'emploi du laiton est fort restreint : la seule justification que l'on 

 pourrait en faire, c'est que ce métal conserve encore une grande 

 partie de sa valeur quand les tubes sont hors de service. Mais cette 

 considération perd beaucoup de son importance, lorsqu'on porte sur 

 la qualité de l'eau une certaine attention, d'ailleurs bien plus utile 

 encore pour la chaudière que pour les tubes de circulation. 



Il serait superflu de choisir les tubes de laiton comme appareil 



de luxe; car l'effet utile de la surface de chauffe exige qu'ils soient 



noirs et dépolis. Ainsi il est clair que la fonte et le fer doivent rester 



noirs et rugueux à la surface, comme ils sortent de la fabrique. 



37. Il est toutefois un point important dans l'installation de la 



conduite d'eau chaude qui réclame 

 l'usage du laiton ; nous voulons 

 parler des pièces de dilatation. 



Les variations de température 

 ont pour effet de contracter et de 

 dilater les colonnes métalliques; 

 ces mouvements moléculaires, 

 invisibles sur de petites lon- 

 gueurs , se manifesteraient sur 

 les grands développements, par la 

 rupture ou l'arrachement des 

 joints, et ensuite par des fuites. 

 Pour éviter ces accidents, on interpose dans les raccordements, et 



