- 51 - 



Martre, rue Saiût-Hippolyte, 29, à Paris. Dans la serre de 

 M. Michaud, il a construit un appareil tout en cuivre pour le chauffage 

 à l'eau avec utilisation de la vapeur. Cette combinaison est remarquable 

 dans son emploi qui doit donner une économie de combustible ; seule- 

 ment, l'installation doit en être plus dispendieuse. Les joints de sa 

 tuyauterie sont sans soudure. 



Mathian, père et fils, à Lyon (Rhône) ont construit plusieurs types 

 de chaudières en fonte et tôle, ces derniers à réservoir de combustible. 

 Cette maison a adopté l'usage d'une double enveloppe en terre réfrac- 

 taire qui doit conserver la chaleur; ses appareils ont peu de surface 

 de chauffe et ne nous paraissent pas devoir être très économiques. 



Michel Perret et fils, place d'Iéna, 3, à Paris, ont construit dans la 

 serre de M. Boissin, un appareil thermosiphon se composant d'un four 

 à étages, chauffant une chaudière tubulaire verticale. D'après l'exa- 

 men de ce nouveau mode de chauffage, nous pensons qu'il peut être 

 bon pour l'incinération des combustibles de basse qualité ; mais nous 

 croyons que son utilisation au chauffage des serres et jardins d'hiver 

 est très contestable. 



1° Cet appareil exige un laps de temps très long pour produire un 

 premier effet, plusieurs étant nécessaires pourallumer le combustible, 

 circonstance tout à fait contraire au chauffage des serres, attendu les 

 changements fréquents de l'atmosphère qui exige une marche aussi 

 rapide que possible de l'appareil. 



2° L'économie sensible comme dépense de combustible ne nous 

 semble pas prouvée. La chaudière ne recevant pas le rayonnement 

 direct de la flamme, doit exiger une plus grande surface de chauffe, et 

 par suite de la déperdition causée par la grande masse de maçonnerie 

 à échauffer, une quantité beaucoup plus grande de combustible com- 

 parativement aux foyers à action directe. Ainsi nous avons constaté 

 que le foyer étant porté à une très haute température dans les étages 

 supérieurs, celle de l'eau n'atteignait pas plus de 50 à 60 degrés centi- 

 grades dans les tuyaux de circulation, quoique cette circulation fût 

 interrompue dans le tiers de sa course. En revanche, le sol au-dessus 

 du four était tellement chaud qu'il fallait bassiner les plantes toutes 

 les quatre heures, sous peine de les voir se détériorer. Les frais de 

 transport et de manutention étant les mêmes pour des charbons de 

 bonne qualité, qui ne coûtent pas plus de 15 fr. la tonne, tandis que 



