- 161 — 



mais semblables opérations sont trop compliquées pour la pratique 

 journalière. Nous préférons vous donner un tableau dont les chiffres 

 déduits du calcul et contrôlés par l'expérience, renseignent immédia- 

 tement la surface de chauffe exigée. Pour faire usage de cette table, 

 il suffit de connaître en pieds cubes (0 mc .028) l'étendue de la serre. 



Nous partons de ce fait que les tuyaux à radiation en fonte, em- 

 ployés d'ordinaire pour chauffer les constructions horticoles, ont 

 4 pouces (10 cent.) environ de diamètre. 





Serre adossée et abritée; aire de 



Serre libre exposée; aire de 



Température intérieure 



refroidissement peu étendu. 



refroidissement très étendu. 







à réaliser. 



Nombre de pieds (L)m50) de tuyaux 



Nombre de pieds (0«i30) de 





de 4 pouces (10 c.) de diamètie 



tuyaux de 4 pouces (10 c.) de 





par chaque 1000 pieds cubes 



diamètre par chaque 1000 pieds 

 cubes (28mc) d'air à chauffer. 





(28mc) d'air à chauffer. 



Serres à étalage et serres 







tempérées à maintenir 







à l'abri de la gelée . . 



30 à 35 pieds (9 à 10 4 / 2 m ) 



35 à 40 pieds (10 Va à 12 m ) 



Serres à raisins, etc., 







13àl8<>c 



40 à 50 » (12 à 15"). 



45 à 55» (13 1 / 2 àl6*/2 ,n ) 



Serres chaudes, 15 '/» à 







21» c. . . . 



50 à 60 » (15à 18m). 



55 à 65» (16 */ 2 à 19 1/2") 



Serres à culture forcée 







18 à 27o c 



1 



55à65»(15 1 / 2 àl9 i ; 2 m ) 



60 à 70» (18 à 21") 



Toutes choses égales d'ailleurs, il faudra tenir compte de l'exposition 

 de la serre qui peut être libre ou adossée, être on non abritée 

 au nord , être ou ne pas être accolée à une habitation , joindre 

 ou ne pas joindre à d'autres serres chauffées. La table précédente, 

 comme vous voyez, tient compte de la plupart de ces conditions 

 accidentelles. L'on nous a souvent reproché d'y renseigner une 

 surface de chauffe supérieure à celle strictement nécessaire ; erreur 

 pour erreur, nous préférons la nôtre au défaut contraire, et ne sommes 

 nullement disposé à nous amender, car le grand avantage du système 

 à basse pression réside précisément dans ce fait que jamais la surface 

 de rayonnement ne peut atteindre une bien haute température ; celle 

 de 93° C, limite extrême à laquelle l'eau peut s'élever en pratique 

 dans les tuyaux, est même en réalité trop haute pour un appareil bien 

 réglé : vous ne risquez donc rien à affirmer qu'une grande étendue de 

 tuyaux à rayonnement limité est préférable à une surface de chauffe 

 moindre, avec rayonnement maximum. Non seulement la vie végétale 



il 



