— 164 — 



couverte par le haut : elles seront ainsi entourées d'une enveloppe 

 d'air immobile, l'une des substances les plus mauvaises conductrices 

 que Ton puisse imaginer. 



Vous voyez donc que, dans des limites raisonnables bien entendu, 

 le bouilleur peut être établi à une distance quelconque des serres à 

 chauffer. En pratique, quelque bien installées que soient les conduites, 

 elles rayonnent quand même de la chaleur : aussi plus le bouilleur est 

 rapproché des tuyaux à radiation et mieux cela vaut. Tl n'en est pas 

 moins utile de savoir que, pour tirer parti d'une cheminée préexistante 

 ou éviter la nécessité d'en construire une là où elle ferait mauvais 

 effet, le générateur peut être écarté à une distance raisonnable de la 

 construction qu'il dessert. Les conduites de transmission de chaleur, 

 quand elles ne sont pas trop longues, se font en tuyaux de 2 pouces 

 (5 centim.) de diamètre, jamais moins. Pour peu que leur longueur 

 augmente, on donnera aux tuyaux 3 ou même 4 pouces (7 1/2 à 

 10 centim.) afin d'amoindrir le frottement provoqué par la circulation 

 de l'eau. Les conduites ainsi que les tuyaux à radiation horizontaux 

 auront une pente ascendante d'au moins 1/2 pouce (1 1/4 centim.) par 

 chaque 9 pieds (2 m 70), afin d'activer le transport de la chaleur. Des 

 contractions et des courbes un peu marquées exagèrent le frottement 

 et doivent être évitées avec soin. 



Le générateur doit être à un niveau inférieur à ses dépendances, 

 sauf dans des appareils de très petites dimensions ; il doit y avoir une 

 pente appréciable entre les orifices d'entrée et de sortie du bouilleur 

 et les tuyaux de chauffage auxquels ils sont reliés. Plus la pente est 

 forte et plus sont élevées les deux colonnes de liquide en circulation, 

 plus est grande la différence de leur poids et plus la colonne d'eau 

 froide est apte à provoquer l'ascension de la colonne d'eau chaude : 

 autrement dit, plus la circulation est aisée et efficace. Vous ne pouvez 

 assez tenir compte de ce principe. 



Les soupapes employées d'ordinaire dans ce système de chauffage 

 sont des soupapes à gorge. Certains constructeurs ne se servent, pour 

 modifier ou intercepter la circulation, que de soupapes installées sur le 

 tuyau d'apport ; nous préférons en garnir également le tuyau de 

 retour. Ne perdez jamais de vue que de telles soupapes ne font qu'in- 

 tercepter le cours de l'eau sans neutraliser la pression. Personnelle- 

 ment, nous préférons les soupapes d'arrêt à haute pression : d'abord 





