— 165 — 



elles sont de beaucoup plus efficaces, ensuite, en cas d'accident, elles 

 excluent complètement Peau et vous épargnent beaucoup d'embarras et 

 de perte de temps. Si vous en faites usage, avez soin qu'une fois 

 ouvertes elles livrent à l'eau un passage droit, large, exempt d'ob- 

 stacle, sans quoi la circulation serait sérieusement entravée. 



Leau chauffée de 4°,1 à 100° se dilate de ~ de son volume; il faut 

 donc, dans un appareil à circulation d'eau chaude, pourvoir à cette 

 expansion du liquide, ce à quoi l'on arrive très aisément à l'aide d'une 

 citerne ou réservoir disposé au-dessus du générateur. Comme la tem- 

 pérature de l'eau, avant son introduction dans l'appareil, est presque 

 toujours supérieure à 4°,1 et n'atteint jamais ou du moins ne doit 

 jamais atteindre 100°, il est inutile, dans la pratique, de prévoir une 

 expansion dépassant ^j du volume primitif. 



Pour calculer le diamètre de ces déversoirs, il suffit de tenir compte 

 des chiffres suivants : 



100 pieds (30 m ) de tuyaux : 



de 2 pouces (5 cent.) ont une capacité d'à peu près 13 '/ 2 gallons (61 litres) 

 de 3 » (7 */ 2 cent.) » „ » 30 */ 8 " (137 litres) 



de 4 » (10 cent.) » » » 54 V 3 » (245 litres) 



Bien que l'eau ne doive jamais entrer en ébullition dans les tuyaux, 

 il ne s'en produit pas moins une évaporation assez active et par con- 

 séquent une déperdition de liquide; la citerne devra donc être reliée 

 au fond du bouilleur ou à un tuyau de retour voisin de celui-ci, et 

 servira de réservoir d'approvisionnement. L'on fera usage d'eau aussi 

 douce que possible, afin d'éviter ou de limiter les incrustations. L'air, 

 quand il ne peut s'échapper des tuyaux, entrave sérieusement la 

 circulation : il faudra donc, dans chaque série de tuyaux, ménager un 

 orifice de départ d'air, soit au point culminant du système, soit aux 

 endroits où la hauteur est le plus considérable, s'il en existe plusieurs 

 avec des enfoncements ou des dépressions entre deux. L'orifice de 

 départ aura la forme d'un tube étroit, saillant de 8 à 9 pieds (2 m 40 à 

 2 m 70) au-dessus de l'appareil, ou même d'un simple robinet : le premier 

 système est automatique et mérite la préférence; le robinet n'agit que 

 pour autant qu'on le tourne et exige que l'on s'en occupe au moins 

 deux fois le jour. 



Les tuyaux auxquels il faut avoir recours pour le chauffage par 

 circulation d'eau sont ceux à douille et à fausset. On les relie à l'aide 



