— 166 — 



de ciment, de rouge ou de blanc de plomb, de limure de fer ou de 

 joints annulaires en caoutchouc : pour l'usage des serres, ce dernier 

 système est le plus pratique et le plus avantageux (fig. 46). L'on se 

 sert aussi, mais rarement, de tuyaux à rebord. 



Vous pouvez être appelé plus d'une fois à décider de la préférence à 

 donner à tel ou tel générateur de chaleur et 

 vous aurez à cœur tout naturellement de faire 

 un choix heureux et intelligent. Il existe 



Fie. 46. — Section d'un joint . . ,, , n , , , , . , t 



annulaire en caoutchouc.. aujourd nui sur le marche tant de bons gene- 

 aprés jonction^ des tûyauL ° ,nt rateurs.... et surtout tant de mauvais, que 

 nous croyons utile de vous indiquer quelques-uns des principes qui 

 doivent vous guider dans l'appréciation des qualités et des dimensions 

 utiles de semblable appareil. 



Tout d'abord, l'efficacité d'un bouilleur dépend de l'étendue, de 

 la forme et de la position de la surface de chauffe. Celle-ci n'est 

 regardée comme produisant son maximum d'effet 

 que si elle est plane, horizontale et chauffée par 

 dessous. Toute surface verticale est censée 

 rendre 50 °/ ; les surfaces horizontales infé- 

 rieures à laflamme ne sont pas comptées (fig. 47). 

 En second lieu, vous devez faire en sorte que 

 d'un' générateur de cha- la flamme lèche directement la surface de 



leur indiquant la surface 



de chauffe effective. chauffe, sans quoi, si la chaudière, par exemple, 



n'est en contact qu'avec l'air chaud, comme dans certains sys- 

 tèmes, il ne faut compter comme active que 1/3 de sa surface. Une 

 fois la surface de chauffe effective de votre chaudière évaluée, vous 

 pouvez fixera 40 ou 50 pieds (12 à 15 m.) de tuyaux de 4 pouces 

 (10 centim.), 55 à 66 pieds (16 1/2 à 20 m.) de tuyaux de 3 pouces 

 (7 1/2 centim.), 80 à 100 pieds (24 à 30 m.) de tuyaux de 2 pouces 

 (5 centim.) l'étendue de tuyaux que chaque pied carré (0 m 09) suffit à 

 chauffer. La plupart des constructeurs de chaudières renseignent sur 

 leur liste la longueur des conduites appropriée à chaque système ; 

 ayez soin, par esprit d'économie bien entendue, de réduire de 40 bons 

 pour cent les assertions de semblables catalogues. 



Si vous lisez, par exemple, que tel ou tel générateur peut chauffer 

 300 pieds (90 m ) de tuyaux de 4 pouces (10 centim.), n'en mettez que 

 200 (60 m ); réciproquement, si vous avez à chauffer 400 pieds (120 m ) 





