Die neue biologische Meeresstation des Museums zu Bergen. 15 
Um dies zu erreichen, muss die Leitung fur Salzwasser an 
dieser Station in einer Tiefe von ca. 25 m hinabgefuhrt werden, 
was eine Lange der Leitung — vom Ufer aus gerechnet — von 
ca. 60 m erfordert. 
Die Erfahrung zeigt, dass es notwendig ist, wenigstens ein- 
mal des Jahres diese Leitung fir Reinigung und Kontrolle heraut- 
zunehmen, was mit einer Leitung aus Blei') sehr bedeutende 
Ausgaben fir Taucher bedeuten wird, gleichzeitig damit, dass 
man mit einer recht haufigen Erneuerung der Bleileitung zu 
rechnen hat, sie wird namlich wahrend des Heraufnehmens ausser- 
ordentlich leicht gebogen, wodurch der Durchströmungsquerschnitt 
der Leitung leicht eingeengt wird und die Leitung daher minder- 
wertig. 
Dies hat es erwunscht gemacht, eine Leitung aus einem 
leichten und doch widerstandsfåhigen Stoff bauen zu können, 
so dass man von einem Boote die Leitung heraufholen kann. 
Mit der biologischen Station Kristineberg in Schweden als 
Vorbild,”) habe ich deshalb die Leitung aus Celluloidröhren 
gebaut. 
Da das Anwenden dieses Materials noch als ziemlich un- 
bekannt angesehen werden muss, und da es zweifelsohne in der 
Zukunft fir andere Stationen eine Bedeutung bekommen wird, 
werde ich etwas nåher das Bauen einer solchen Leitung be- 
schreiben. 
Die Leitung wird aus transparenten Celluloidröhren zu- 
sammengesetzt; die innere Dimension sowie die Wanddicke 
richtet sich nattrlich sehr nach der in jedem Falle zu trans- 
1) Von den gewöhnlichen Metallen ist Blei das einzige, das mit Vorteil 
fiir Leitungen verwendet werden kann. Wir haben erfahren, dass selbst 
galvanisierte Eisenrohren recht bald verrosten, die Rostpartikeln ziehen mit 
dem Wasser, setzen sich uberall in Ecken der Leitungen fest, stopfen die 
Hahne und Spritzenspitzen iiber den Aquarien zu und setzen daher die Be- 
triebssicherheit des Leitungssystems betråchtlich herab. 
*) Die Leitung ist grösstenteils nach den Anweisungen des Leiters der 
schwedischen biologischen Station Kristineberg, Herrn Dr. Ostergren, 
hier ausgefiihrt worden. Auch in vielen anderen technischen Fragen habe 
ich Dr. Ostergren viel zu verdanken, sein stets bereitwilliges Entgegen- 
kommen hat die Arbeit beim Einrichten der Station sehr erleichtert, ich er- 
laube mir auch an dieser Stelle ihm hierfiir meinen aufrichtigsten Dank aus- 
zusprechen. 
